<http://schema.org/description>
"Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 3 h Notlichtdauer f\u00FCr Erkennungsweite 24m gem. DIN EN 1838. Selbst\u00FCberwachung mit farbiger Statusanzeige. Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet ausl\u00F6sbar. Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung m\u00F6glich. Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion. St\u00E4ndige Ladungs\u00FCberwachung, Automatischer, w\u00F6chentlicher Funktionstest und halbj\u00E4hrlichen Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige. Vielf\u00E4ltige Montagearten durch umfangreiches Zubeh\u00F6r (nicht inklusive). NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss (inklusive). Geh\u00E4use aus UV-stabilisiertem Polycarbonat.MerkmaleMontageart: Aufbau/EinbauLeuchtmittel: LEDFassung: sonstigeLampenleistung: 1,82 WSchaltung: sonstigeWerkstoff des Geh\u00E4uses: KunststoffGeh\u00E4usefarbe: wei\u00DFWerkstoff der Abdeckung: Kunststoff opalArt der Kennzeichnung: nur einseitigGeeignet f\u00FCr Kennzeichnungsart: Aufkleberberwachungseinrichtung: automatischer SelbsttestBallwurfsicher: NeinSchaltungsart: Dauerschaltung/BereitschaftsschaltungMit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): NeinEinspeisung: dezentral (Einzelbatterie)Nennspannung: 207..253 VSchutzklasse: IISchutzart (IP): IP54Nennbetriebsdauer: 3 hMit Leuchtmittel: JaL\u00E4nge: 388 mmBreite: 328 mmH\u00F6he/Tiefe: 46 mmEinbaul\u00E4nge: 430 mmEinbaubreite: 155 mmLichtstrom bei Notbetrieb: 35 %Erkennungsweite: 24 m"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.copydon.de/esylux-notleuchte-ap-wandmont-3h-24m-slx-24-ledi-flat-3h.html>