<http://schema.org/articleBody>
"El PSOE pide que se depuren responsabilidades y considera que el corte fue &amp;quot;imprevisible, pero perfectamente evitable&amp;quot;SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 (EUROPA PRESS)El consejero de Empleo, Industria y Comercio, Jorge Rodr\u00EDguez, inform\u00F3 hoy durante el pleno del Parlamento de Canarias de que el apag\u00F3n el\u00E9ctrico que tuvo lugar en Tenerife el 26 de marzo fue consecuencia del mal funcionamiento del sistema de protecci\u00F3n de la subestaci\u00F3n de Arico.A petici\u00F3n de los grupos parlamentarios Socialista y Popular, Rodr\u00EDguez aclar\u00F3 que a las 12.40 horas del 26 de marzo se produjo el inicio de la interrupci\u00F3n del suministro el\u00E9ctrico que dur\u00F3 11 segundos. El problema fue consecuencia de una tormenta de fuerte aparato el\u00E9ctrico que produjo un cortocircuito causado a su vez por un rayo en la central de G\u00FC\u00EDmar. Ese fallo monof\u00E1sico &amp;quot;caus\u00F3 lo que caus\u00F3&amp;quot; porque la subestaci\u00F3n de Arico II no funcion\u00F3 correctamente, lo que adem\u00E1s provoc\u00F3 un fallo en el sistema de protecci\u00F3n de Granadilla.Cuando se produce esta p\u00E9rdida de potencia, existe un plan de deslastre, para equilibrar la generaci\u00F3n y la demanda, y evitar que se produzca un colapso. Estos sistemas de deslastre, seg\u00FAn Rodr\u00EDguez, no funcionaron bien en el 40 por ciento de los casos. Esta circunstancia provoc\u00F3 el disparo de un grupo de Granadilla, y a continuaci\u00F3n un cero el\u00E9ctrico. A la hora de reponer el suministro, seg\u00FAn el consejero, hubo algunas dificultades relacionadas con la localizaci\u00F3n del origen exacto del problema. La Consejer\u00EDa, se\u00F1al\u00F3 Rodr\u00EDguez, estuvo en contacto constante con Red El\u00E9ctrica, adem\u00E1s se constituy\u00F3 una comisi\u00F3n de seguimiento compuesta por Unelco, Endesa, Red El\u00E9ctrica y la propia Consejer\u00EDa. Las medidas que considera necesario poner en marcha esta comisi\u00F3n pasan por la realizaci\u00F3n de una auditor\u00EDa integral de sistemas de protecci\u00F3n para comprobar si hay otras anomal\u00EDas, reparametrar las nuevas instalaciones, revisar los grupos generadores, revisar los planes de deslastre, mejorar los planes de reposici\u00F3n para hacerlos m\u00E1s eficaces y seguros, e incrementar el control de instalaciones de generaci\u00F3n en r\u00E9gimen especial --las renovables-- y obligarlas a asumir una cuota de responsabilidad en este tipo de situaciones.Seg\u00FAn Rodr\u00EDguez, se ha solicitado expediente sancionador por supuesta infracci\u00F3n administrativa muy grave a Unelco Endesa. En el momento del apag\u00F3n la potencia el\u00E9ctrica era de 495 megawatios en total, seg\u00FAn el consejero, suficiente para atender la demanda en Tenerife. A las 17.00 horas del 26 de marzo m\u00E1s del 50 por ciento del suministro estaba repuesto y a las 20.52 horas el 100 por 100. De manera que el corte se prolog\u00F3 durante siete horas y 40 minutos.Desde las filas de Coalici\u00F3n Canaria (CC) Bel\u00E9n Allende, apunt\u00F3 que pese a la dif\u00EDcil situaci\u00F3n que se produjo el 26 de marzo, la recuperaci\u00F3n de los servicios se consigui\u00F3 a pocas horas de que se produjera el cero. Allende se pregunt\u00F3 si una mayor implantaci\u00F3n de las energ\u00EDas renovables hubiera evitado este apag\u00F3n.CERRAR LAS CALETILLAS, &amp;quot;UNA ALTA IRRESPONSABILIDAD&amp;quot;Por su parte, el parlamentario &amp;#039;popular&amp;#039; Manuel Fern\u00E1ndez consider\u00F3 que gracias a la central de Las Caletillas se pudo reponer gran parte del suministro a las cuatro horas de producirse el apag\u00F3n. En este punto, aprovech\u00F3 para decir que los pol\u00EDticos que reclaman el cierre de esta central hacen gala de una &amp;quot;alta irresponsabilidad&amp;quot; y vio necesario abrir otra central en cada una de las islas capitalinas. Sobre la central de ciclo combinado del sur de Tenerife, advirti\u00F3 que si \u00E9sta no se pone en marcha antes de final de a\u00F1o, &amp;quot;vamos a tener serios problemas&amp;quot;.La diputada del PSC-PSOE, Francisca Luengo, reconoci\u00F3 estar de acuerdo con el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, quien ha manifestado que &amp;quot;el apag\u00F3n debe servir para reflexionar&amp;quot;. No obstante, no consider\u00F3 la situaci\u00F3n de &amp;quot;fuerza mayor, s\u00ED imprevisible, pero perfectamente evitable&amp;quot;. Luengo se pregunt\u00F3 cuales fueron las causas de los disparos en Granadilla y Candelaria y consider\u00F3 necesario depurar responsabilidades.La socialista consider\u00F3 que la &amp;quot;prevenci\u00F3n es donde est\u00E1 el quid de la cuesti\u00F3n&amp;quot; y apunt\u00F3 que este apag\u00F3n es la peor situaci\u00F3n que se puede producir en el sector el\u00E9ctrico y ha tenido que ocurrir para que la Consejer\u00EDa tome decisiones. Seg\u00FAn Luengo, est\u00E1 claro que &amp;quot;Arico falla&amp;quot;, as\u00ED como la central de Granadilla, con lo cual opin\u00F3 que el 26 de marzo no funcion\u00F3 &amp;quot;absolutamente nada, fue una debacle total&amp;quot; que dej\u00F3 a m\u00E1s de 400.000 abonados sin luz. La parlamentaria apost\u00F3 por que la comisi\u00F3n tenga un seguimiento y un trabajo en el tiempo continuo &amp;quot;para que no vuelva a ocurrir&amp;quot;.El consejero se\u00F1al\u00F3 en su segunda intervenci\u00F3n en el pleno que los trabajos del sector el\u00E9ctrico llevan retraso porque falta concienciaci\u00F3n. Adem\u00E1s reconoci\u00F3 que despu\u00E9s de los efectos de la tormenta Delta de 2005, Canarias fue la \u00FAltima comunidad en calidad de suministro, llegando a colocarse en el segundo puesto de esta clasificaci\u00F3n en 2007. Rodr\u00EDguez record\u00F3 que &amp;quot;estos hechos suceden por una concatenaci\u00F3n de muchas cosas que fallan&amp;quot; y asever\u00F3 que los sistemas el\u00E9ctricos en las islas se revisan con mayor frecuencia de lo que exige la ley."^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/el-apagon-en-tenerife-se-produjo-porque-la-subestacion-de-arico-no-funciono-correctamente_067owVExb5Z1g1k5dO42C3/>