<http://schema.org/description>
"BLC W\u00E4chter Komfort 1,1 m Berker Arsys polarwei\u00DF, gl\u00E4nzend Nennmontageh\u00F6he 1,1 m Reichweite frontal ca. 10 m Reichweite seitlich je ca. 6 m Erfassungsfeld halbovalf\u00F6rmig ca. 10 x 12 m Erfassungswinkel 180 \u00B0 Erfassungsebenen 2 Schaltsegmente 72 Ansprechempfindlichkeit einstellbar ca. 20 ... 100 % Ansprechhelligkeit einstellbar ca. 0 ... 80/unendl. Lux Nachlaufzeit einstellbar ca. 10 ... 30 min Abdimmzeit 30 s Kurzzeitbetrieb 0,5 s Immunit\u00E4tszeit ca. 3 s Betriebstemperatur -20 ... +45 \u00B0C, Abmessungen Aufbauh\u00F6he 23,5 mm Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des W\u00E4chters f\u00FChren. Nur f\u00FCr den Innenbereich geeignet! Schaltet bei unterschrittener Ansprechhelligkeit und Personenbewegung f\u00FCr die Dauer der W\u00E4chter Nachlaufzeit Ein. In Verbindung mit einem BLC Relais-Schalteinsatz HLK wird zus\u00E4tzlich unabh\u00E4ngig von der Ansprechhelligkeit der HLK-Kanal f\u00FCr die Dauer seiner Nachlaufzeit eingeschaltet. - mit Umschalter f\u00FCr Aus/Automatik/Ein - \u00B5-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise (Erfassungssignalauswertung und St\u00F6rsignalunterdr\u00FCckung) - blendsicher z.B. gegen Taschenlampe - kein Einschalten bei versehentlichem, kurzzeitigem Abschatten - mit adaptiver Empfindlichkeitsanpassung - mit Teach-Funktion f\u00FCr die Ansprechhelligkeit - Kurzzeitbetrieb mit Immunit\u00E4tszeit (z.B. f\u00FCr Klingel) - Einschalthelligkeit in Verbindung mit BLC Dimmereins\u00E4tzen nur \u00FCber BLC Nebenstelle abspeicherbar - mit Abdimmfunktion (Soft-Aus) bei Verwendung von BLC Dimmeins\u00E4tzen - Einschalten durch Taster \u00D6ffner in der Zuleitung - mit Abdeckblende zur Begrenzung des Erfassungswinkels auf 90\u00B0MerkmaleAusf\u00FChrung: BewegungsmelderMontageart: UnterputzKonstantlichtregelung: NeinHLK-Ansteuerung: JaVernetzbar: JaGeeignet f\u00FCr drahtlose \u00DCbertragung: NeinUnterkriechschutz/R\u00FCckfeld\u00FCberwachung: NeinMontageh\u00F6he: 1,1 mMax. Reichweite zu einer Seite: 6 mMax. Reichweite frontal: 10 mErfassungsfeld Durchmesser auf Fu\u00DFboden: 0 mAnsprechempfindlichkeit einstellbar: JaAnsprechhelligkeit einstellbar: JaTeach-Funktion f\u00FCr Ansprechhelligkeit: JaAbdimmfunktion mit Dimmeinsatz: JaTierschneise: NeinTreppenhaus\u00FCberwachung: JaWerkstoff: KunststoffWerkstoffg\u00FCte: ThermoplastHalogenfrei: JaGeeignet f\u00FCr Schutzart (IP): IP20berbr\u00FCckungsschalter: JaMin. Einschaltdauer: 10 sMax. Einschaltdauer: 30 minErfassungswinkel horizontal: 180..180 \u00B0Farbe: wei\u00DFRAL-Nummer (\u00E4hnlich): 9010Farbvariante: polarwei\u00DF"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>
<http://www.copydon.de/berker-blc-wachter-180-komfort-pws-17840069.html>