همه چیز درباره مضرات فاضلاب برای محیط زیست - DaneshLine
ورود فاضلاب‌های صنعتی به منابع آبی مانند رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و زمین‌های آبیاری، می‌تواند باعث آلودگی و کاهش کیفیت آب شود. این آلودگی می‌تواند ...
تصفیه آب صنعتی
فاضلاب‌های صنعتی، به عنوان مجموعه‌ای از آب‌های آلوده حاصل از فعالیت‌های صنعتی و تولیدی، خطرات قابل توجهی برای محیط زیست به همراه دارند. تخلیه بدون تصفیه این فاضلاب‌ها می‌تواند به آلودگی آب، آسیب به حیات وحش و زیستگاه‌های آبی، و خسارات جدی برای انسان‌ها منجر شود. در این مقاله، به بررسی اثرات فاضلاب‌ صنعتی بر محیط زیست، اهمیت <anchor>تصفیه آب صنعتی</anchor>، مضرات ورود فاضلاب به رودخانه‌ها و راه‌های مقابله با این مسئله خواهیم پرداخت.
تصفیه آب صنعتی | آب شیرین کن صنعتی چیست و چه اجزایی دارد؟
تصفیه آب صنعتی \| آب شیرین کن صنعتی چیست و چه اجزایی دارد؟[پرش به محتوا](#main)

- [ارتباط با ما](/cdn-cgi/l/email-protection#94fdfaf2fbd4f0f5faf1e7fcf8fdfaf1baf7fbf9 "info@daneshline.com")
- [09036181400](tel:09036181400 "09036181400")
- [سبد خرید](https://daneshline.com/cart/ "سبد خرید")

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

[بازگشت به فروشگاه](https://daneshline.com/course/)

[![دانش‌لاین | DaneshLine](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20400%2084'%3E%3C/svg%3E)![دانش‌لاین | DaneshLine](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20400%2084'%3E%3C/svg%3E)](https://daneshline.com/ "دانش‌لاین | DaneshLine - آموزش‌ تخصصی تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس")

- [دوره های آموزشی تصفیه آب](https://daneshline.com/course/)
- [آموزش جامع تصفیه آب صنعتی](https://daneshline.com/course/ct/)
- [مجله تخصصی](https://daneshline.com/mag/)
  - [تصفیه آب صنعتی](https://daneshline.com/category/industrial-water-treatment/)
  - [فیلتر ممبران](https://daneshline.com/category/membrane-filter/)
- [ارتباط با ما](https://daneshline.com/contact/)
  - [درباره دانش‌لاین](https://daneshline.com/about/)

- [جستجو](#search-lightbox)







جستجو برای:


- [حساب کاربری من](https://daneshline.com/my-account/ "حساب کاربری من")

- [سبد خرید](https://daneshline.com/cart/ "سبد خرید")


[دانش لاین](https://daneshline.com/)/[مجله تخصصی تصفیه آب صنعتی](https://daneshline.com/mag/)/[تصفیه آب صنعتی](https://daneshline.com/category/industrial-water-treatment/)/**دستگاه تصفیه آب صنعتی**

# دستگاه تصفیه آب صنعتی

تاریخ انتشار خرداد 17, 1401آذر 8, 1402توسط [Dr. Zirehpour](https://daneshline.com/author/master/)

[![اجزای دستگاه تصفیه آب صنعتی](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201020%20575'%3E%3C/svg%3E)](https://daneshline.com/industrial-water-treatment-components/)

فهرست

Toggle

- [دستگاه تصفیه آب صنعتی چیست؟](#%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87_%D8%A2%D8%A8_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F "دستگاه تصفیه آب صنعتی چیست؟")
- [قطعات دستگاه تصفیه آب صنعتی RO](#%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87_%D8%A2%D8%A8_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_RO "قطعات دستگاه تصفیه آب صنعتی RO")
  - [۱. پمپ تصفیه آب صنعتی RO](#%DB%B1_%D9%BE%D9%85%D9%BE_%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87_%D8%A2%D8%A8_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_RO "۱. پمپ تصفیه آب صنعتی RO")
  - [۲. فیلتر ممبران RO](#%DB%B2_%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86_RO "۲. فیلتر ممبران RO")
  - [۳. پرشروسل یا محفظه ممبران](#%DB%B3_%D9%BE%D8%B1%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%84_%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%87_%D9%85%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86 "۳. پرشروسل یا محفظه ممبران")
  - [۴. اجزای اندازه گیری دستگاه تصفیه آب صنعتی](#%DB%B4_%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87_%D8%A2%D8%A8_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C "۴. اجزای اندازه گیری دستگاه تصفیه آب صنعتی")
  - [سیستم شستشوی اتوماتیک ممبران CIP](#%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86_CIP "سیستم شستشوی اتوماتیک ممبران CIP")
- [اجزای پیش تصفیه آب شیرین کن صنعتی RO](#%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87_%D8%A2%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%86_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_RO "اجزای پیش تصفیه آب شیرین کن صنعتی RO")

## دستگاه تصفیه آب صنعتی چیست؟

آخرین به روز رسانی: 8 آذر 1402

سیستمی است که آلاینده‌های موجود در آب را حذف می‌کند و آب تصفیه شده را به صورت شیرین و سالم تحویل می‌دهد. این دستگاه در کشاورزی، صنایع غذایی، پرورش ماهی، داروسازی، دامداری، صنایع مختلف، نیروگاه ها و … برای تولید آب مورد نیاز و مطابق با استانداردهای آن صنعت، به کار می رود.

در این نوشته می خواهیم درباره **قطعات دستگاه تصفیه آب صنعتی** با شما صحبت کنیم و از شما دعوت می کنیم که تا انتهای این نوشته با ما همراه باشید.

## قطعات دستگاه تصفیه آب صنعتی RO

یک دستگاه تصفیه آب از اجزای مختلفی تشکیل شده است، ولی می‌توان این تجهیزات را به چند دسته تقسیم کرد. با فرض اینکه سیستم تصفیه آب ما مبتنی بر فرآیند اسمز معکوس RO باشد می‌توان آنها را به دو دسته پیش تصفیه و تصفیه اصلی تقسیم بندی کرد. هر کدام از این بخش ها شامل اجزا و تجهیزاتی است که برای عملکرد درست سیستم لازم است.

![پمپ طبقاتی RO](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20437%20700'%3E%3C/svg%3E)

### ۱. پمپ تصفیه آب صنعتی RO

پمپ یکی از اجزای اصلی دستگاه تصفیه آب صنعتی است، که نیرو محرکه لازم برای عملکرد درست فرایند اسمز معکوس را تامین می‌کند. برای این منظور از پمپ‌های سانتریفیوژ طبقاتی استفاده می‌شود، که به این پمپ ها در اصطلاح “پمپ فشار بالا” نیز گفته می‌شود. ظرفیت و اندازه این پمپ وظیفه طراح سیستم RO است و بر اساس فشار عملیاتی و دبی مورد نیاز تعیین می‌شود. پمپ فشار بالای یک سیستم تصفیه آب RO معمولا از جنس فولاد ضد زنگ می‌باشد. نکته مهم در انتخاب پمپ این است که در فشار و فلوی مورد نظر راندمان بالایی داشته باشد، که دقت به این موضوع باعث کاهش هزینه‌ برق مصرفی آن می‌شود.

### ۲. فیلتر ممبران RO

در تصفیه آب اسمز معکوس از ممبران (Membrane) به عنوان قلب سیستم یاد می شود. امروزه شرکت های متعددی این المان ها را تولید و به بازار جهانی عرضه می کنند. ولی [انتخاب نوع ممبران مورد استفاده در سیستم RO](https://daneshline.com/the-best-ro-membrane-module/) بر کیفیت محصول نهایی و شرایط عملیاتی سیستم تاثیر بسیار زیادی دارد. فیلتر های ممبران صنعتی بر اساس نوع آب خوراکی که قرار است تصفیه کنند، در انواع مختلفی عرضه می شوند. ماژول های SW برای تصفیه آب دریا مناسب هستند و ماژول های BW برای آب های شور.

![فیلتر ممبران سیستم تصفیه آب اسمز معکوس](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20700%20504'%3E%3C/svg%3E)

![پرشروسل تصفیه آب صنعتی RO](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20500%20199'%3E%3C/svg%3E)

### ۳. پرشروسل یا محفظه ممبران

پرشروسل یا هوزینگ ممبران، محفظه ای است که وظیفه نگهداری فیلتر RO را بر عهده دارد و به همین دلیل است که به محفظه ممبران معروف شده است. این محفظه‌ ها معمولا از جنس فایبرگلاس ساخته می‌شوند. پرشروسل ها بر اساس قطر، ظرفیت تعداد ممبران و فشار عملیاتی در انواع مختلفی موجود هستند، که بر اساس طراحی و نیاز سیستم می‌توان نوع مناسب آن را انتخاب کرد. این هوزینگ های صنعتی در دو نوع ۸ اینچ و ۴ اینچ موجود هستند، که البته این عدد در اصل قطر ممبران RO است که درون آن ها قرار می‌گیرد. همچنین تعداد ممبران که درون پرشروسل قرار می‌گیرد از ۱ تا ۸ متغیر است. ولی معمول‌ترین ظرفیت پرشروسل ۶ المانه است. پارامتر دیگری فشار عملیاتی است که می‌توان به آب عبوری از درون پرشروسل اعمال کرد. در سیستم‌های مختلف این فشار متغیر است، بطور مثال در آب شیرین کن دریایی از پرشروسل های ۱۰۰۰ استفاده می‌شود که تحمل فشار تا حد ۱۰۰۰ psi را داند.

بیشتر بخوانید: [پرشروسل چیست](https://daneshline.com/what-is-pressure-vessel/)

### ۴. اجزای اندازه گیری دستگاه تصفیه آب صنعتی

یکی از مهم‌ترین اجزای تمام سیستم های صنعتی تجهیزاتی هستند که وظیفه اندازه گیری را بر عهده دارند. در یک [تصفیه آب صنعتی](https://daneshline.com/category/industrial-water-treatment/) RO نیز از دستگاه‌های مختلفی برای اندازه گیری و کنترل پارامترهای عملیاتی سیستم استفاده می‌شود.

#### شیر کنترل

[شیرهای کنترل تصفیه آب صنعتی](https://daneshline.com/water-treatment-valves/)، یکی از مهم‌ترین تجهیزات اندازه گیری در دستگاه تصفیه آب صنعتی هستند که وظیفه کنترل دبی و فشار هر کدام از جریان‌های سیستم RO را بر عهده دارند. این شیرها در انواع مختلفی موجود هستند که بسته به وظیفه‌ای که دارند نوع مناسب آن تعیین می‌شود.

#### فلومتر

فلومترها در مسیر جریان‌های مختلف آب شیرین‌کن صنعتی استفاده می‌شوند، و وظیفه آنها مشخص کردن دبی آب در آن مسیر جریانی یا لوله است. این مسیرها شامل موارد زیر هستند:

- **فلو یا دبی آب تصفیه شده:** مقدار دبی آب تولیدی توسط سیستم تصفیه آب
- **دبی آب تغلیظ شده:** مقدار دبی آب دور ریز یا جریان Concentrate خروجی از دستگاه تصفیه آب RO
- **فلوی آب برگشتی:** اگر سیستم مجهز به مسیر جریان برگشتی باشد مقدار دبی آن توسط فلومتر کنترل می‌شود. وظیفه این مسیر جریان افزایش درصد ریکاوری یا بازیافت سیستم است.

فلومترها بر اساس سیستم کنترل دستگاه تصفیه آب میتوانند از نوع معمولی یا الکترونیکی باشند. در نوع الکترونیکی اطلاعات توسط سنسورها اندازه گیری شده و به سیستم کنترل مرکزی دستگاه ارسال می‌شود. در این حالت دبی در مسیر مورد نظر از طریق مانیتور نصب شده روی پنل قابل مشاهده است.

#### فشار سنج

از فشار سنج برای نظارت بر فشار در بخش ‌ها و لوله‌‌های مختلف سیستم تصفیه آب صنعتی استفاده می شود. در سیستم‌های پیشرفته و هوشمند از سنسور فشار استفاده می‌شود که اطلاعات را به سیستم کنترل مرکزی ارسال می‌کند. ولی در سیستم های معمولی و ساده میتوان گیج فشار را مستقیما روی خط آب نصب کرد. مهم‌ترین بخش‌هایی که نیازمند کنترل فشار و در نتیجه نصب سنسور فشار هستند عبارتند از:

- قبل و بعد از فیلتر کارتریج، برای کنترل و مانیتور فشار آب ورودی و خروجی از کارتریج فیلتر
- قبل و بعد از پرشروسل ها، برای کنترل و بررسی فشار عملیاتی اعمال شده روی ممبران‌های RO

#### TDS متر

وظیفه اصلی سیستم RO کاهش TDS آب است، که نشان دهنده جامدات محلول است. TDS را می‌توان معیاری از میزان وجود یون‌های موجود در آب دانست. برای کنترل کیفیت آب تصفیه شده و عملکرد سیستم RO از اندازه گیری TDS آب تصفیه شده یا پرمیت استفاده می‌شود. همچنین می‌توان در مسیر جریان‌های دیگر نیز از سنسور اندازه گیری TDS استفاده کرد، مثلا جریان تغلیظ شده، که برای کنترل بهتر سیستم استفاده می‌شود. سنسور TDS کیفیت آب خروجی را اندازه گیری می‌کند و به سیستم کنترل مرکزی ارسال می‌کند، و از طریق مانیتور می‌توان عدد را مشاهده کرد.

برای [دانلود نرم افزار rosa](https://daneshline.com/introducing-rosa-design/) کلیک کنید.

### سیستم شستشوی اتوماتیک ممبران CIP

وقتی نمکها، املاح و مواد محلول در آب توسط ممبران RO حذف می‌شوند، بعد از مدتی روی سطح ممبران لایه‌ای از این ترکیبات تشکیل می‌شود. این لایه مقاومتی در مسیر جریان آب ایجاد می‌کند که باعث کاهش ظرفیت تولیدی سیستم می‌شود. در چنین حالتی لازم است ممبران ها شستشو شوند تا آلاینده ها و میکروبها از روی آن پاک شوند و سطح ممبران تمیز شود. به همین دلیل است که در دستگاه تصفیه آب صنعتی، یک سیستم شستشوی اتوماتیک ممبران CIP برای افزایش طول عمر ممبران های RO تعبیه شده اند و رسوبهای روی غشای ممبران را از بین می برد. زمان شستشوی ممبران به میزان آلودگی های موجود در آب و نوع آب ورودی بستگی دارد؛ اما به طور متوسط، زمان شستشوی ممبران RO هر ۶ ماه یا سالی ۱ بار است.

بیشتر بخوانید: [انواع اسید شستشوی ممبران](https://daneshline.com/rinsing-reverse-osmosis-membranes/)

![سیستم شستشوی شیمیایی ممبران cip](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20700%20700'%3E%3C/svg%3E)

![اجزای تصفیه دستگاه آب شیرین کن RO](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20700%20430'%3E%3C/svg%3E)

## اجزای پیش تصفیه آب شیرین کن صنعتی RO

همانطور که گفتیم وظیفه سیستم RO صرفا کاهش پارامتر TDS است، پس باید بقیه ترکیبات موجود در آب آلوده توسط فرآیندهای دیگری حذف شوند. در همین راستا یکی از مهم‌ترین اجزای دستگاه تصفیه آب صنعتی سیستم پیش تصفیه است، که وظیفه اصلی آن رساندن کیفیت آب خوراک مطابق با استانداردهای تعیین شده ممبران‌های RO و محافظت از آنها است.

![پیش تصفیه اسمز معکوس فیلتر شنی](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20550%20700'%3E%3C/svg%3E)

- **فيلتر شنی:** [فیلتر شنی](https://daneshline.com/sand-filter/) باعث می شود ذرات معلق موجود در آب مثل باکتری ها، موادآلی، پلانکتون و ذرات رنگ از آب جدا شوند. در حالت کلی وظیفه این فیلتر کاهش جامدات معلق و کاهش کدورت آب است که با پارامتر NTU اندازه گیری می‌شود. حد مجاز NTU ورودی به سیستم RO کمتر از ۰.۱ است.
- **فیلتر کربن:** [فیلتر کربن](https://daneshline.com/what-is-carbon-filter/) برای از خنثی کردن اکسید کننده‌های آزاد در آب مثل کلر به کار می رود. این اکسید کننده‌ها در صورت تماس با سطح ممبران باعث آسیب‌های دائمی به آن می‌شوند. در مواردی که هدف تولید آب شرب است استفاده از فیلتر کربن در مرحله پیش تصفیه باعث بهتر شدن طعم و بوی آب می شود.
- **فيلتر كارتريج:** [فیلتر کارتریج صنعتی](https://daneshline.com/cartridge-filter/) به عنوان یک فیلتر نهایی با اندازه حفرات میکرونی است که وظیفه آن اطمینان از عدم ورود هر گونه ترکیبات جامد معلق و ناخالصی به سیستم RO است. جایگاه این فیلتر در مراحل پیش تصفیه بلافاصله قبل از پمپ طبقاتی RO است.
- **تزریق مواد شیمیایی:** بسته به نوع آب خوراک و میزان آلاینده‌های موجود در آن ممکن است انواع مختلفی از ترکیبات شیمیایی به درون آب تزریق شود، مثل آنتی اسکالانت برای کنترل رسوب، کلر برای حذف باکتری‌ها و …

بیشتر بخوانید: [پساب صنعتی چیست](https://daneshline.com/industrial-wastewater-treatment/)

[اشتراک گذاری در واتس اپ](whatsapp://send?text=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C - https://daneshline.com/industrial-water-treatment-components/ "اشتراک گذاری در واتس اپ")[اشتراک گذاری در فیسبوک](https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://daneshline.com/industrial-water-treatment-components/ "اشتراک گذاری در فیسبوک")[اشتراک گذاری در توئیتر](https://twitter.com/share?url=https://daneshline.com/industrial-water-treatment-components/ "اشتراک گذاری در توئیتر")[ایمیل به دوستان](/cdn-cgi/l/email-protection#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 "ایمیل به دوستان")[پین کردن در پینترست](https://pinterest.com/pin/create/button?url=https://daneshline.com/industrial-water-treatment-components/&media=https://daneshline.com/wp-content/uploads/2020/10/industrial-water-treatment-components.jpg&description=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C "پین کردن در پینترست")[اشتراک گذاری در لینکدین](https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://daneshline.com/industrial-water-treatment-components/&title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C "اشتراک گذاری در لینکدین")

This entry was posted in [تصفیه آب صنعتی](https://daneshline.com/category/industrial-water-treatment/).

![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2090%2090'%3E%3C/svg%3E)

##### Dr. Zirehpour

### دیدگاهتان را بنویسید [لغو پاسخ](/industrial-water-treatment-components/\#respond)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند \*

دیدگاه \*

نام \*

ایمیل \*

وب‌ سایت

Δ

آشنایی با دانش‌لاین

دانش‌لاین مرجع تخصصی سیستم‌های تصفیه آب صنعتی در ایران است که در راستای گسترش دانش کاربردی در این زمینه فعالیت می‌کند. با توجه به اهمیت بکارگیری دانش روز دنیا در طراحی و اجرای واحد‌های تصفیه آب نظیر اسمز معکوس (RO) دانش‌لاین دوره‌های آموزشی مختلف طراحی، بهره‌برداری و عیب یابی این سیستم‌ها ارائه می‌کند.

چند آموزش کلیدی

- [تصفیه آب صنعتی](https://daneshline.com/category/industrial-water-treatment/)
- [نرم افزار wave](https://daneshline.com/desalination-designing-software-wave/)
- [نرم افزار rosa](https://daneshline.com/introducing-rosa-design/)
- [شستشوی ممبران CIP](https://daneshline.com/rinsing-reverse-osmosis-membranes/)
- [طراحی آب شیرین کن RO در ۱۰ قدم](https://daneshline.com/reverse-osmosis-design/)

نمادهای اعتماد الکترونیک

[![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E)](https://www.zarinpal.com/trustPage/daneshline.com) [![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2028%200'%3E%3C/svg%3E)](https://trustseal.enamad.ir/?id=322396&Code=fiwSEGYbLQjI2tWzXBaf)

[دنبال کردن در فیسبوک](https://fb.com/daneshline "دنبال کردن در فیسبوک")[دنبال کردن در اینستاگرام](https://instagram.com/daneshline "دنبال کردن در اینستاگرام")[برای ما ایمیل ارسال کنید](/cdn-cgi/l/email-protection#d0b9beb6bf90b4b1beb5a3b8bcb9beb5feb3bfbd "برای ما ایمیل ارسال کنید")[تماس با ما](tel:+989036181400 "تماس با ما")[ما در LinkedIn دنبال کنید](https://www.linkedin.com/company/daneshline "ما در LinkedIn دنبال کنید")[دنبال کردن در یوتیوب](https://www.youtube.com/channel/UCLrSx3MCYZPMR1w-WeMtBXA "دنبال کردن در یوتیوب")

- [آموزش تصفیه آب صنعتی](https://daneshline.com/course/)
- [ارتباط با ما](https://daneshline.com/contact/)
- [درباره ما](https://daneshline.com/about/)
- [شرایط و قوانین](https://daneshline.com/terms/)

کپی‌رایت ۱۴۰۳ © دانش‌لاین \|‌ Daneshline

[برو به بالا](#top)

- جستجو برای:

- [دوره های آموزشی تصفیه آب](https://daneshline.com/course/)
- [آموزش جامع تصفیه آب صنعتی](https://daneshline.com/course/ct/)
- [مجله تخصصی](https://daneshline.com/mag/)
  - [تصفیه آب صنعتی](https://daneshline.com/category/industrial-water-treatment/)
  - [فیلتر ممبران](https://daneshline.com/category/membrane-filter/)
- [ارتباط با ما](https://daneshline.com/contact/)
  - [درباره دانش‌لاین](https://daneshline.com/about/)
- [ورود](https://daneshline.com/my-account/)
- [تماس مستقیم : 09036181400](tel:+989036181400)

- [پیام فوری (تلگرام)](https://t.me/daneshline_cs)


ورود

استفاده از موبایل

ادامه

آیا هنوز عضو نیستید؟
اکنون عضو شوید

عضویت

ادامه

قبلا عضو شدید؟
اکنون وارد شوید

![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%200%200'%3E%3C/svg%3E)