Настройка бытовых электроприборов
Подключение бытовых электроприборов к электрической сети ...
Особое внимание заслуживает установка и подключение бытовых устройств, обладающих большой мощностью, к которым можно отнести: стиральные машины ...
система заземления
Если в вашем доме или квартире организована нормальная <anchor>система заземления</anchor>, то схема №2 защиту от поражения током при пробое на корпус вам обеспечит. Однако, существуют случаи (и их немало), когда заземление отсутствует. Соответственно возникает вопрос: "как подключить электроприбор без заземления?"
Заземление в квартире и частном доме - как сделать своими руками - схема и принцип действия
Заземление в квартире и частном доме \- как сделать своими руками \- схема и принцип действия

[![eltechbook.ru – электрика, видеонаблюдение, системы сигнализации](img/logo_1.png)](index.html)

электрика, сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа (СКУД), инженерно технические системы (ИТС)

- [ИТС](sys_its.html)
- [Электрика](jelektrichestvo_dom.html)
- [Безопасность](sys_sec.html)
- [Видеонаблюдение](videonabljudenie.html)
- [Сигнализация](signalizacija_ops.html)
- [Статьи](articles.html)

# ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ КАК МЕРА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

[В ЧАСТНОМ ДОМЕ](#1)

[ТРЕБОВАНИЯ](#2)

В этой статье описаны наиболее часто встречающиеся схемы заземления, рассмотрены их назначение, принцип действия, достоинства и недостатки.

Для начала \- немного терминологии, которая будет использоваться при изложении материала:

- N - нулевой (рабочий) проводник,
- PE - отдельно проложенный проводник защитного заземления,
- PEN - совмещенный нулевой и заземляющий проводник,
- Расщепление \- разделение провода PEN на два провода - N и PE.

Рассматриваемые здесь схемы предусматривают использование заземленной нейтрали на стороне трансформаторной подстанции (первая буква Т в обозначении системы).

**Схема заземления TN-C.**

Отдельный провод заземления здесь отсутствует (рис.1). Этот вариант присущ старым квартирам, дачам, некоторым частным домам. При такой системе проводник PEN на схемах иногда обозначается как N - в том числе в ряде материалов этого сайта.

![Схема заземления TN-C](img/zazemlenie_schema_1.jpg)

Попытка заземлить корпус прибора путем соединения его с нулевым проводом может помочь лишь при коротком замыкании фазы на корпус с протеканием по этой цепи тока, достаточного для срабатывания автомата защиты. По принципу действия это больше зануление чем заземление.

В любом другом случае такой вариант чреват появлением на металлических частях электрооборудования опасных напряжений, так что использовать его не надо. Обеспечить электробезопасность в этом случае может устройство защитного отключения ( [УЗО](princip_raboty_uzo.html)).

Правда сработает оно только в случае прикосновения человека к корпусу прибора.

Таким образом, уровень обеспечения безопасности при использовании такой системы заземления весьма низок.

**Система TN-C-S.**

Эта схема предусматривает расщепление PEN провода (рис.2). Одновременно она требует использования вторичного заземления в вводно распределительном устройстве (ВРУ). В квартирах эта система заземления используется достаточно часто.

![Схема заземления TN-C-S](img/zazemlenie_schema_2.jpg)

Как можно видеть в этом случае появляется отдельный проводник PE предназначенный для подключения (при необходимости) заземления электроприборов. При использовании совместно с УЗО при появлении на заземленных частях электрооборудования постороннего напряжения происходит моментальное срабатывание устройства отключения.

Это, безусловно, достоинство системы. Недостатком является то, что при обрыве PEN проводника на корпусах электрооборудования может возникнуть опасное напряжение.

## ЗАЗЕМЛЕНИЕ В ЧАСТНОМ ДОМЕ

Сделать заземление в частном доме своими руками, причем не важно -для цепи 220В или 380В вполне реально. Конечно, если строго соблюдать все нормы и правила и ясно представлять себе принцип действия различных систем защиты.

Одна из них \- TN-C-S описана выше и может быть рекомендована для частного домовладения. Она требует выполнения двух мероприятий:

- расщепления PEN проводника,
- создания контура заземления.


Начнем с того как самостоятельно выполнить расщепление. Делаем это во вводном щите (рис.3).

![Заземление в частном доме](img/zazemlenie_schema_3.jpg)

Слева \- фаза и PEN проводник (или, если привычнее - ноль), подходящие к дому со стороны подстанции (см. статью про [подключение электричества](jelektrichestvo_podkljuchenie.html)). Справа имеем:

- фазу 220В (L),
- рабочий ноль (N),
- отдельный заземляющий проводник (PE).

Внутри щитка устанавливаем три шины, причем первая и вторая должны быть изолированы от корпуса, а третья \- иметь с ним электрический контакт.

Остается установить перемычку \- 4 и соединить третью шину и корпус щитка с контуром заземления.

![Заземление в частном доме](img/zazemlenie_schema_4.jpg)

В частном доме можно использовать еще один вариант **по схеме TT.** (рис.4).

При этом все получается гораздо проще. Здесь шины 1,2 изолированы от корпуса, а третья имеет с ним электрический контакт. Думаю дальнейшие пояснения излишни - все достаточно очевидно.

Кстати, система TT гарантирует безопасность при отгорании PEN проводника или перекосе фаз - за счет отсутствия электрического контакта между нулем сети и проводом заземления.

Для повышения уровня электробезопасности настоятельно рекомендую совместно с любой системой заземления использовать устройство защитного отключения.

## ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВОДАМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Сечение PEN проводов должно быть не меньше сечения нуля на не менее 10 мм2 для меди (16 мм2 \- для алюминиевых жил).

Сечение проводников PE должно равняться:

- фазным при их сечении до 16 мм2,
- 16 мм2 при фазе от 16 мм2 до 35 мм2,
- 50% от сечения фазных большего размера.


Цвета проводов по ПУЭ:

- фазный (L) - коричневый или красный,
- рабочий ноль (N) - синий,
- PEN - голубой по всей длине и желто зеленые полосы на концах,
- PE - желто зеленый (полосы).

[Сечение фазных и нулевых проводников](jelektroprovodka_provoda.html) определяется в зависимости от нагрузки на [электропроводку](jelektroprovodka_svoimi_rukami.html) и определяется на стадии проектирования системы электроснабжения.

[![](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAEALAAAAAABAAEAAAIBTAA7)](https://www.liveinternet.ru/click)

© 2012-2024 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

- [Электроснабжение](jelektrosnabzhenie_sistema.html)
- [Электрогенераторы](jelektrogeneratory_bytovye.html)
- [Электропроводка](jelektroprovodka_svoimi_rukami.html)
- [Электрооборудование](princip_raboty.html)
- [Электрика начинающим](jelektrika_nachinajuwim.html)
- [Электробезопасность](pravila_jelektrobezopasnosti.html)

  - [Молниезащита](molniezashhita.html)
  - Заземление

    - [Контур](zazemlenie_kontur.html)
    - [Типы систем](zazemlenie_sistemy.html)
    - [Монтаж](zazemlenie_montazh.html)

  - [Замер сопротивления изоляции](zamer_soprotivlenija.html)