es es es es en es es es es es es es es es es es pt es es es es es es es en es es es es es es es es es es es pt es es es es es es es es ca es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es pt es es es es pt it es es es es es en es es en es en ro es es es es es es es es es es es en es es es es es es pt es es es es es fr es es oc es es es fa es pt es es es es es es gl es es es es pt gl es es sv en en en en es en en en en es es
El sistema de transferencia para grupo-red es un dispositivo que permite realizar la conmutación entre dos posibles entradas de energía a una instalación: red de distribución de la compañía eléctrica o un grupo electrógeno.
Las tableros para el comando de las transferencias pueden funcionar de forma:
Manual: La transferencia y la puesta en marcha del grupo electrógeno se realiza totalmente por el usuario.
Automática: Todo o parte del proceso se realiza sin necesidad de un operario. Transferencia y puesta en marcha del grupo electrógeno.
Para realizar el cambio de alimentación desde la red a un grupo electrógeno en forma manual se pueden utilizar seccionadores para tal fin. Existen modelos desde 32A hasta 2500A.
En el mercado hay varias opciones para automatizar una transferencia grupo-red. Se puede realizar con seccionadores motorizados, en los cuales viene integrado una llave conmutadora manual y un motor para accionamiento automatizado, también algunos modelos poseen la detección de algunas de las fases y pueden accionar 100% autómatas.
Llave conmutadora manual y automática con motor
Otra forma de realizar la transferencia en forma automática es con la utilización de dos interruptores compactos (Caja moldeada) con accesorios como bobinas de apertura, comandos motorizados etc.
En este caso se puede optar por un sistema completamente autómata: utilizando dos comandos motorizados, un relé de tensión y algunos elementos mas se puede lograr un sistema totalmente independiente.
También se puede automatizar solo un interruptor para que corte ante falta de suministro; utilizando una bobina de apertura y un relé de tensión.
La utilización de interruptores compactos es la opción mas costosa para una transferencia automática, pero como ventaja es la única que tiene integradas las protecciones termomagnéticas para los circuitos.
Dos interruptores automáticos con comando motorizado
Otra opción es automatizar el procesos de transferencia con un circuito de contactores. Para ello necesitamos dos contactores (uno para red y otro para grupo electrógeno), un rele que nos indique la falta de fase y demás accesorios dependiendo la forma de automatismo: temporizadores, PLC, etc.
La principal desventaja de este sistema es la necesidad de un banco de baterías que permita realizar la conmutación, aun sin ninguna fase disponible.
A continuación veremos dos ejemplos:
Transferencia manual con contactores:
Este circuito permite realizar la transferencia por medio de una selectora. El corte de suministro de la red se realiza en forma automática con un relé de tensión, pero se debe hacer la conmutación al circuito del grupo electrógeno en forma manual.
En este circuito se detecta la falta de fase con un relé de tensión, se desconecta la alimentación de la red y luego de un tiempo (regulable) se contacta automáticamente el circuito del grupo electrógeno.
Como mencionamos anteriormente se pueden lograr muchos circuitos diferentes para la transferencia grupo-red con contactores, ya que dependerá de las necesidades concretas de nuestra carga y nuestro grupo electrógeno.
EtiquetadoAutomatizacionGrupo ElectrogenoGrupo-RedTransferencia AutomáticaTransferencia Manual
Entrada anterior Entrada anterior:
Entrada siguiente Entrada siguiente:
Puede que también te guste
Producir electricidad por reacción química
septiembre 26, 2019diciembre 1, 2019
Circuitos de Iluminación Domiciliaria
octubre 24, 2019diciembre 1, 2019
¿Que son los capacitores?
abril 17, 2020enero 25, 2021
Deja una respuesta Cancelar la respuesta
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.
Medir temperatura y humedad con Arduino
Marcha y Parada con Pulsadores y un Contactor
Placa de desarrollo NodeMCU
Fallas en un contactor
¿Cómo armar un tablero eléctrico de una casa?
Motor eléctrico de dos o mas velocidades
Copyright © 2022 Capacitación Técnica. Funciona con WordPress y Bam.
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. ConfiguraciónAceptar
Política de Privacidad & Cookies
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data vía analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.