es es es es en es es es es es es es es es es es pt es es es es es es es en es es es es es es es es es es es pt es es es es es es es es ca es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es pt es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es pt es es es es es fr es es oc es es es fa es pt es es es es es es gl es es es es pt gl es es sv en en en en es en en en en es es
En esta nota veremos como realizar una marcha y parada con pulsadores y contactores y cuales son las ventajas de utilizar este sistema.
Antes de comenzar esta nota sería recomendable que leas la nota sobre contactores aquí.
Un circuito de marcha y parada con pulsadores es la forma mas utilizada para dar arranque y detener un motor, ya sea trifásico o monofásico. En ambos casos el circuito de mando (o la lógica es la misma).
Este circuito tiene amplias ventajas a las de usar un interruptor:
El uso del contactor permite que las corrientes de mando (las que tiene que manejar el pulsador) sea muy baja, ya que solo tiene que manejar la corriente de la bobina
Permite utilizar una tensión diferente en el mando que en la potencia. Podemos manejar una bobina de 24V con los pulsadores y así hacer mas segura su operación, mientras que el contactor controla una carga trifásica por ejemplo.
Al utilizar un pulsador para marcha y una para parada podemos agregar infinidad de pulsadores (para marcha o para parada) solo con dos cables, a diferencia de las combinaciones que tendríamos que hacer si usamos un interruptor o varios para el comando de la bobina del contactor
A continuación vemos un circuito para el comando con pulsadores de un motor trifásico, aunque sería muy sencillo modificarlo para un motor monofásico. El circuito de mando (el de la izquierda) es el mismo para ambos casos.
El circuito de mando es muy sencillo. La bobina del contactor es KM1 y para energizarla necesitamos que los contactos en serie estén cerrados.
Primero tenemos a 1FR1 que es el contacto del relé térmico, el cual se abrirá si existe una corriente excesiva en el motor. Debajo se encuentra SB0 que es el pulsador de parada (debe ser normalmente cerrado). Debajo tenemos un paralelo, constituido por SB1, pulsador de marcha; y por 1KM1, un contacto auxiliar normalmente abierto del contactor (KM1).
Para energizar la bobina presionamos el pulsador SB1. Al energizar al contactor, el contacto 1KM1 se cierra, por lo cual cuando soltemos el pulsador de marcha el contactor queda energizado o retenido.
KM1 es un contacto de retención
En la siguiente imagen se puede apreciar los 3 estados de lo antes descripto. El pulsador en su estado normal (abierto), al presionarlo y al soltarlo. (El circuito se encuentra resumido para su mejor entendimiento).
Para poder realizar la parada del contactor y del motor (o lo que esté manejando el contactor), se debe colocar en serie el pulsador de parada SBO, el cual al ser normalmente cerrado permite quitar la alimentación a la bobina del contactor una vez que ha quedado retenido.
También el contacto 1FR1, del relé térmico, puede quitar dicha alimentación al contactor si se presentará una falla térmica por exceso de corriente en el motor.
Para mas información puedes adquirir nuestro LIBRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL aquí.
Etiquetado¿Como hacer un circuito con contactores?Arranque de motoresComando de motores eléctricosContactorMarcha y paradaMarcha y parada en motoresRetención
Entrada anterior Entrada anterior:
Entrada siguiente Entrada siguiente:
Medir temperatura y humedad con Arduino
Puede que también te guste
Circuitos de Iluminación Domiciliaria
octubre 24, 2019diciembre 1, 2019
Producir electricidad por reacción química
septiembre 26, 2019diciembre 1, 2019
Aplicaciones de las Resistencias y Capacitores
abril 18, 2020abril 17, 2020
Deja una respuesta Cancelar la respuesta
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.
Medir temperatura y humedad con Arduino
Marcha y Parada con Pulsadores y un Contactor
Placa de desarrollo NodeMCU
Fallas en un contactor
¿Cómo armar un tablero eléctrico de una casa?
Motor eléctrico de dos o mas velocidades
Copyright © 2022 Capacitación Técnica. Funciona con WordPress y Bam.
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. ConfiguraciónAceptar
Política de Privacidad & Cookies
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data vía analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.