nl en da da da et de de de de nb en da en en en nl it nl nl en en nl nl nl nl nl nl da da da da nl da da da nb en da de en pl da da da de en nb en it nl it en da da da da da nb da en de nb da en en da da en en en da da da da da da en en da fr en fr nb en de fr fr fr en fr fr fr zh da da da da fr fr en de it fr fr fr fr fr fr fr fr fr de oc da cs fr en fr nb en de fr fr fr en fr fr fr zh da fr de da da fr uk en cs fr fr fr fr fr fr fr nl fr fr fr fr uk fr en fr cs fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr nl sv ca fr en fr da nl war war sv sv sv it da en da en uk fr da uk fr da he fr fr sv en fr de da it de fr da en da da da da da da sv da nb da da da da da da da da da en da en de en de da da oc oc nb oc de da da en de en de da da oc oc nb oc de da cs fr fr fr fr fr da zh fr oc nb oc de da da cs fr hbs_lat la vi ru it ru ru id nb uk da en da en uk fr da uk fr da he fr en en sv en en en da it da da en da da nl
VYC Type Henschel HK (vertikal)
JORDAN Prozesstechnik elektrisk dampgenerator 3 - 10 kW
GARIONI NAVAL Dampkedel Type GPT
Dampgenerator CERTUSS Type J 80 - 400 TC
Dampgeneratorer CERTUSS type U 500-1800 TC
Speck stempelpumpe type PM
Speck stempelpumpe type HS
Speck stempelpumpe type BS
Speck stempelpumpe type S
VAPAC Elektrodebefugter type LE, LELC og LEP
VAPAC Elektrodebefugtere type LMV
GARIONI NAVAL Liggende dampgenerator TYPE GMT
Udlejning af damp- og CTVanlæg
Udlejning af CTV containeranlæg
ISO 9001 & KS Certifikater
Affugtningsanlæg........ Produktet er udgået af vort sortiment
Løfteværktøj er udgået af vort sortiment
CERTUSS elektriske dampgeneratorer Type E - M fremstilles i 2 størrelser:
Type E 6 - 72 M Brochure
Eldampgeneratorerne er ægte CERTUSS dampgeneratorer. De er karakteriseret ved en kort opvarmningstid og lille pladsbehov. De har et lille tab og en udførelse der gennem flere årtier har bevist sin pålidelighed.
E 6-72M udmærker sig ved omgående ydelsestilpasning, enkel betjening og meget stor servicevenlighed.
Type E 100 M Brochure
E 100 har alle fordele ved CERTUSS teknologi.
Lille pladsbehov, robust industriudførelse - som alle CERTUSS dampanlæg.
Servicevenligt kompaktanlæg, let at betjene. Tilladt opstillet i arbejdslokale.
Kort opvarmningstid. Fuldelektronisk tryk- ydelsesregulering, hurtig belastningstilpasning.
Varmelegemer af rustfrit stål med stor hedeflade.
Lav overfladebelastning - lang levetid.
Tekniske data   Type E - M:
Modulerende 10 - 100 %
3 x 400 V. 50 Hz, anden spænding og frekvens på forespørgsel
6 / 10 / 12
3,5 - 5,5 / 3,5 - 8,0 / 3,5 - 11,0
Mål   H x B x D
1850 x 880 x 785
Der tages forbehold for tekniske ændringer, design og trykfejl.
CERTUSS elektriske dampgeneratorer Type E - MX fremstilles i 2 størrelser:
Fuldautomatisk, elektrisk opvarmet dampgenerator med uendelig variabel styring
af damptrykket i arbejdstrykområdet og varmekapaciteten.
Integreret Thermotimat til tidsstyring af drift, udblæsningsproces og afsaltning mod skumdannelse.
CERTUSS sikkerhedsstyring fungerer via berøringsskærm med elektronisk strømrelæ til
Kan eventuelt forudinstalleres i overensstemmelse med EN12953-6_2023 (status: 4.22).
Velegnet til tilslutning til et centralt styresystem inkl.
Fjernbetjening via VNC og forberedt til CERTUSS
Cloud-tjenester med digital kedelbog, tilstandsovervågning, opdateringsmulighed og meget mere.
Fuldt samlet og kablet til VDE, inklusive indbygget fødervandstank i rustfrit stål,
fødevandspumpe, styreanordninger og alle afspærringsventiler og fittings.
Kedelbeholder lavet af stål, fuldt isoleret med mineraluld og galvaniseret stålpladekappe.
Rustfrit stål vandstandsregulatorhus, isoleret med mineraluld og rustfrit stålplade.
På grund af det servicevenlige design er alle installerede enheder let tilgængelige.
Den samlede enhed og tryksystemet er blevet EF-typetestet og underkastet en
overensstemmelsesprocedure i overensstemmelse med modul B i overensstemmelse
med direktiv 2014/68/EU om trykbærende udstyr.
Tekniske data   Type E - MX:
Modulerende 0 - 100 %
3 x 400 V. 50 Hz, anden spænding og frekvens på forespørgsel
4            /     6       /     10        /      12       /      16
3,0 - 3,65 / 3,5 - 5,5 / 3,5 - 9,1 / 3,5 - 11,0 / 3,5 - 14,5
Mål   H x B x D
1900 x 774 x 1150
1900 x 1580 x 1150
Der tages forbehold for tekniske ændringer, design og trykfejl.
Fotografen er på vej med billed.
Copyright 2015 - Bourvanil Compagniet I/S - Navergangen 1 - 2690 Karlslunde - +45 36 77 66 22 - bc@bourvanil.dk