nb da fr sv da en de es da sv da en nb nb da en en en en da sv da da en en da en da de en da en sv sv da da en da en da da da da da da da de da da en da da da da en da da en da da sv de da da it it da da fr en en en nb da da da da de en da da da it en da da da it nb pl da da en da da es da da da da da nb da da da da da en en da da en nb da da es de da da it da en en en de en en de en
Guide til installation og valg af UPS
Vores mission og vores værdier
Lavere driftsomkostninger og forbedringer af ydeevne
CAMS – Alarm and Monitoring System
Totalleverandør inden for forretningskritisk infrastruktur
Køling- og ventilationsløsninger til dit datacenter
Kontinuerlig og sikker strømforsyning
Generatoranlæg med individuelle løsninger
Vindmøller | Solstrøm | Hybridløsninger
Industri systemer DC & AC
Vindmøller, Solstrøm & Hybridløsninger
Ladere, Invertere & Strømforsyninger
Industri systemer DC & AC
Vindmøller, Solstrøm & Hybridløsninger
Ladere, Invertere & Strømforsyninger
Automatisk By Pass med PDU. Rack/Hylde
Statisk transfer switch, til forsyning af kritisk last
fra 2 alternative net, hvor lasten ikke har
Skifter både mellem synkrone- og ikke synkrone
2 stk. 230V tilgang fra net via IEC C20 indtag 16 A.
1 stk. 230V afgang via IEC C19 udtag 16A.
2×3 IEC13 stik med fælles 10A sikring.
LED display med tast for valg af prioriteret forsyning.
Dobbelt strømforsyning, dvs. en på hver tilgang.
5 relæudgang for status og alarm.
Opspænding: Rack, vandret eller lodret.
Indgangsspænding 220 – 240V
Indgangsfrekvens 50/60Hz. ± 15%
Transfertid typisk 6ms. Max ≤ 15ms.
Dimension (BxDxH): 430 x 315 x 44 mm.
Nettilslutning med jordforbindelse er påkrævet.
Datablad Socomec Automatisk By Pass med PDU
Vil du vide mere om , ring eller skriv til salg, Thomas Volder, tlf. 44 50 72 40 eller email thomas.volder@coromatic.dk
Tlf: +45 66 17 62 60
© Coromatic A/S Danmark 2020