uk en ru ru ru uk ru ru ru ru uk uk kk kk kk pt kk kk kk kk kk kk kk kk pt en en kk kk kk kk kk kk en en kk kk en kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk en kk kk kk en kk kk kk en kk kk kk kk kk kk kk kk en kk kk kk kk en kk kk kk kk kk kk kk en en en kk kk en en kk kk en kk kk kk kk en en kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk en kk kk kk kk ru kk kk kk kk kk ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru eu ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru uk ru ru uk ru ru ru ru ru ru ru ru ru mk ru ru uk ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru uk ru ru bg ru ru ru ru uk uk ru ru ru uk ru ru ru ru ru ru be ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru bg ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru ru
Электромагниттік релені сына — allRefs.net
рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры
Выберите учебное заведение Поиск работы по ВУЗу Тульский Государственный Университе Санкт-Петербургский Государственный Байкальский Государственный Универс Белорусский Государственный Универс Государственный Педагогический Унив Санкт-Петербургский Государственный Государственный Педагогический Унив Петербургский Государственный Униве Вятский Государственный Гуманитарны Государственный Технический Универс Московский Психолого-Социальный Инс Казанский Государственный Технологи Запорожская Государственная Инженер Государственный Технический Универс Красноярский Государственный Универ
1.1 Электр энергияны қабылдау және тарату құрылғылары.............................5
1.3 Ток және кернеу трансформаторлары...........................................................40
II Релелік қорғаныс бөлімі бойынша лабороториялық жұмыстардың тақырыптары
2.1 Электромагниттік релені сынақтан өткізу....................................................61
2.2 Релемен ток трансформаторларының жалғасу схемасы...........................66
2.3 Өзгерісті оперативтік токтағы қорғау схемалары және осы схемалар
Әр жұмыста, сәйкесінше, жұмыстың мақсаты, теориялық материалдар, жұмыстың орындалу реті мен бақылау сұрақтары көрсетілген. Зертханалық жұмыстарды жүргізуде әдістемелік нұсқаулықтың негізгі мақсаты студенттерге қосалқы станциялар, күштік трансформаторлар мен ток пен кернеуді өлшеуіш трансформаторлар, олардың белгіленуі, түрлері, құрылымы, жұмысындағы ерекшеліктері жайлы ақпарат беру болып табылады.
Тарату тораптарының түйіндік көздеріне 35-6 кВ жоғары кернеулі, негізгі жағдайда 10 кВ және 6 кВ тарату құрылғысы (РУ) мен трансформаторлы қосалқы станциялары (ТП) жатады. Бүгінгі таңда РУ және ТП құрылғыларын дайындау мен жеткізіп берудегі электротехникалық өндірістің негізгі бағытына комплексті құрылғыларды: комплексті трансформаторлы қосалқы станциялары (КТП) мен комплексті тарату құрылғыларын (КРУ )қолдану жатады.
Трансформаторлар – бұл қосалқы станцияның негізгі құрылғысына жатады, себебі электр желісіндегі олардың қуаты генераторлар мен электр қабылдағыштардың қуатынан бірнеше есе артық. Желінің құрама шиналары, генератор, күштік трансформатор жалғанатын тарату құрылғыларының ұяшықтарына ток трансформаторы орнатылса, ал құрама шиналар мен генератордың шықпаларындағы әрбір секцияға кернеу трансформаторлары орнатылады. Бұл өлшеуіш трансформаторлардың трансформация коэффиценттерін алғанда ток күшін кез-келген тізбекте ток күші 5 А-ге есептелген амперметрлермен және кез-келген кернеуді 100 В кернеуге есептелген вольтметрлермен өлшеуге болады.
Релелік қорғаныс бөлімінен электромагниттік реленің құрылымын анықтау және ток релесінің, кернеу релесінің, көрсеткіштік реленің жұмыс істеу принциптерімен танысу қарастырылған.
Электр энергияны қабылдау және тарату құрылғылары
Жұмыстың мақсаты: Электр энергияны қабылдау және таратудың түрлері мен негізгі құрылғыларын зерттеу.
КВ кернеудегі комплектілі трансформаторлы қосалқы станциялар
Комплектілі трансформаторлы қосалқы станциялар (КТП) жиналған немесе құруға толық даярланған… КТП эксплуатациясы сенімді әрі қауіпсіз, өйткені оның… КТП келесідей жіктеледі:
Монтажды индустриаландырудың деңгейін жоғарылатуды, объектілерді салудың мерзімін қысқартуды,… Сондай қосалқы станциялардың құрылыс… Зауыттар қосалқы станцияларды толықтай немесе монтаж кезінде құрастыратындай,…
Панельді электр ғимараттар төрт бөлімнен құралады: ИПЭҒ-1 ені 3000 мм, ИПЭҒ-2 – 4000мм, ИПЭҒ-3 –… ИПЭҒ құрама-жиналмалы конструкцияға ие (10-сурет). Ол… Қоршау қабырғалар панелі 60мм қалыңдықта қатаң, шыны әйнегі,…
Комплектілі трансформаторлы қосалқы станцияны монтаждау
КТП-ны монтаждау құрама блоктарды немесе барлық қосалқы станцияны қондырылатын орнына жеткізу мен фундаментке… КТП (КТПН) қондырылатын ғимараттар мен алаңдарда негізгі… Кабельді каналдар мен өтпелер сызбаға сай жүргізілуі тиіс. Оларды қондыруға…
1. Электр энергиясын қабылдаушы және таратушы құрылғыларымен танысу.
2. Электр энергиясын қабылдаушы және таратушы құрылғыларының негізгі комлектеуші элементтерін қарасытру.
3. Электр энергиясын қабылдаушы және таратушы құрылғыларының сұлбаларын сызып алу (оқытушы нұсқамасымен).
2. Тарату құрылғылары деген не? 3. Қоректендіру орталығы, тарату пункті, тарату желісіне… 4. Қосалқы станцияға анықтама бер.
Жұмыстың мақсаты: күштік трансформаторлардың құрылысы мен техникалық сипаттамаларын меңгеру.
Рылысы және техникалық сипаттамасы
Трансформаторлар электр энергиясын тасымалдау және тарату жүйелерінде кеңінен қолданыс тапқан. Электр станциясынан… Бүгінгі таңда Ресей Федерациясында электр станциялардағы… Кернеу шамасын жоғарылататын трнсформаторлар – жоғарылатқыш, ал төмендетуші –…
Трансформатордың белгіленуінде әріптермен олардың конструкциялары және негізгі электрлік параметрлері көрсетіледі. Әріптер: біріншісі – фаза санын (О- бір фазалы, Т-үш фазалы),… Н әрпі жүктеме кезінде басқарылатын құрылғыны білдірсе, ал екінші Н әрпі…
Трансформатордың габариттер бойынша таратылуы
Трансформаторлар қуаты мен орамаларының оқшаулағыш классына байланысты габариттердің жеті тобына жіктеледі… Трансформаторды сипаттайтын негізгі техникалық берілгендеріне номинал… Үш фазалы күштік трансформаторлар келесі қуаттарға арналып шығарылады: 10,16,25,40,63…
Кесте Күштік майлы трансформаторлар сипаттамасы
2. Трансформатордың қандай кернеу орамаларын білесіз? 3. Трансформатордағы кернеудің түрдісін түсіндіріп… 4. Майлы және құрғақ трансформаторлар жайлы не білесіз?
Ток және кернеу трансформаторлары
Жұмыстың мақсаты: ток және кернеу трансформаторлары құрылысы мен қосу схемалаларын зерттеу.
Ток трансформаторының құрылысы мен қосу схемасы
Ток трансформаторы өлшеуіш аспаптары бақыланып тұрған тізбекте қауіпсіз қосуға келмеген жағдайда, жоғары көрсеткішті токтарды өлшеу үшін қолданылады. Ток трансформаторын қолдану арқылы өлшеуіш аспапты бақылаудағы тізбектен кез-келген ара қашықтықта орналастырып, қалқан немесе бақылау пультінің бір ғана жеріне шоғырландыруға болады.
Ток трансформаторы электротехникалық болаттан құйылған жұқа беттерден, бірінші және екінші ретті орамадан құрастырылған тұйықталған магнитті өткізгіштен тұрады.
Ток трансформаторының бірінші ретті орамасы желіге тізбектей жалғанады (1-сурет), ал екінші ретті орамасы амперметрмен және бір-бірімен тізбектей жалғанған басқа да өлшеуіш аспаптардың ток шамасы бір болатын ток тізбегімен тұйықталады.
Амперметр мен өлшеуіш аспаптың ток тізбегіндегі қосынды кедергісі сәйкесінше аз (әдетте 1 Омнан кіші), сондықтан ток трансформаторы күштік трансформатордың қысқа тұйықталу шартына жақын жағдайда жұмыс істейді.
Трансформатордың бірінші орамасындағы токтың өзгеруі оның екінші орамасындағы токтың өзгеруіне алып келеді, сонымен қоса екінші ретті ток бірінші реттіге пропорционал.
Ток рансформаторының тогы мен орама шумақтары байланысы келесі түрде өрнектеледі
Мұндағы , - бірінші және екінші ретті токтар; , - бірінші және екінші ретті ораманың шумақ саны; – трансформация коэффиценті.
Екінші ретті ораманың тогынан туындаған магнит ағыны бірінші ретті орама тогынан туындаған магнит ағынына қарсы бағытталады; олардың әсерлесуінен трансформатордың болат өзекшесінде тұйықталатын өте аз магнит ағыны пайда болады. Екінші ретті орамада ағын болмаса, мысалға тораптың ағытылуы болса, ток трансформаторының магнит өткізгішінде бірінші орама тудырған толық магнит ағыны пайда болады, себебі бірінші ретті ток толық магниттелінеді . Қалыпты -дің шамамен 0,5% құрайды. Магнит ағынын көп шамаға арттыратын магниттелетін күштердің артуы, болат материалдың ауданына пропорционал байланысты шамада шығын әкеледі, себебі өзекшенің шамадан тыс қызуы, оқшаулағышқа қауіп келтіріп, нәтижесінде жоғары кернеулі жерде қысқа тұйықталуға алып келуі мүмкін.
1-сурет. Ток трансформаторын қосу схемасы(а) және оның
Сонымен қатар екінші ретті тізбекті ажыратқанда магнит ағынының өсуі екінші ретті орамада жүздеген вольттан жоғары кернеуге арналған трансформаторларда 1,5 кВ дейін жететін Е2 ЭҚК-ін тудырады. Нәтижесінде адам өміріне өте қауіпті екенін білеміз. Сондықтан егер өлшеу және қорғау аспаптарын жұмыс істеп тұрған трансформаторда сөндіру керек болса, екінші ретті ораманың шеттері қысқа тұйықталып қалады. Ток трансформаторларындағы екінші ретті номиналды ток 5 А құрайды (кейбір арнайы жағдайда 1 А).
Қауіпсіздік мақсатында екінші ретті ораманың бір қысқышы мен ток трансформаторының болат қаптамасын жерге қосамыз. Ток трансформаторының жұмыс істеу ерекшелігіне оның тәуелсіз шамасы ретінде бірінші ретті кернеу емес, ал көпшілік жағдайда екінші ретті токтан бірнеше есе көп келетін бірінші ретті токты аламыз. Сондықтан бірінші ретті ораманың шумақ саны бірнеше есе екінші ретті ораманың шумақ санынан кем болуы қажет. Жоғары шамалы токтарға бірінші ретті орама болат өзекшеге кигізіліп өткізгіш ретінде оралуы керек. (2-сурет).
Ток трансформаторының бірінші орамасындағы қысқыштарындағы кернеу оның екінші ретті орамасындағы кернеуден бірнеше есе аз, өйткені ( ), нәтижесінде, егер екінші ретті орамадағы кернеу бірнеше вольтты құраса, бірінші ретті орамадағы жүзден бір бөлігін құрайды.
Ток трансформаторының екінші тізбектегі кедергісі өскенмен, ол бірінші ретті I1 тогына әсер етпейді, тек магниттеуші күшінің өсуіне және магниттеуші күшінің төмендеуіне алып келеді, себебі екінші тізбектегі кедергі неғұрлым үлкен болған сайын, ондағы Е2 ЭҚК де үлкен шамада болуы қажетжәне оның магнит ағыны бағытталған болып келеді. Ал Е2 өскен сайын, ток трансформаторының жұмыс істеу қабілеті зардаптанады:
Сондықтан ток трансформаторында екінші орама тізбегінде жіберілімді қателікке сай, максималды жіберілімді кедергі мәні көрсетілуі қажет. Кедергі неғұрлым аз болса, трансформатор жұмысы соғұрлым нақтырақ болады.
Есептеу дәлдігі өлшеуіш трансформаторлар мен оларға жалғанатын аспаптардың қателіктеріне негізделеді.
Ток трансформаторының өлшеу қателігі трансформация коэффицентіне қарай бірнеше топқа бөлінеді, олар: кернеу мен ток шамасы, және бұрыштық өлшемдер.
Коэффицент бойынша қателік бірінші орамада берілген өлшемдер арқылы екінші орамадағы кернеу мен ток шамасына әсер етеді.
Ваттметр типті құрылғыларға (ваттметрлер, фазометрлер, санауыштар, қуат релесі) ғана әсер ететін бұрыштық қателік трансформатордың құрылымдық параметрлеріне (орамалардың электрлік кедергісіне, магнитті өткізгіштің магнитті кедергісіне) негізделген тұрақты факторлары және пайдалану шарттарына негізделген айнымалы факторлары, яғни трансформатордың екінші орамасындағы жүктеме параметрлеріне негізделуімен анықталады.
Өлшеу трансформаторының қателіктерін оның дәлдік классы анықтайды, яғни дәлдік класстары 0,2; 0,5; 1; 3; 10 номиналды ток кезінде жіберілімді қателіктің (процент мәнінде) анықталған шамаларына сәйкестендіріледі. Өндірістік қондырғыларда 0,5; 1; 3, дәлдік классындағы ток трансформаторлары қолданылады; өлшеуіш аспаптарын қосуға 0,5 және 1 дәлдік классындағы трансформаторлар, ал 3 дәлдік классындағы трансформаторларды әдетте сақтандырғыш реле аспаптары мен қарапайым өлшеу аспаптарын (қалқанды вольтметрлер, амперметрлер) қосу кезінде қолданады. Аспаптарды өлшеу трансформаторына қосқан кезде, әдетте өлшенетін шамада 1% -дан аспайтын қателіктер (погрешность) туады.
Ток трансформаторларын келесідей параметрлерде тандау қажет:
номинал кернеуі, жұмыс істеп тұрған ток шамасы, екінші ораманың дәлдік классы, қысқа тұйықталу кезінде термиялық және динамикалық тұрақтылықтары.
Ток трансформаторлары тарату құрылғыларын төмендегідей қамтамасыздандырады:
Өлшеуіш аспаптар шегін токтық орамалармен (амперметрлер, ваттметрлер, санауыштар) кеңейтеді;
Реленің токтық орамасын қоректендіреді, ажыратқыш құрылғылар орамасының кейбір шарттарында күштік ажыратқыштар жетегін де қоректендіреді;
Екінші ораманы бірінші орамадан бөлу.
Соңғы фактор ерекше мәнге ие, себебі қызмет көрсету персоналының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Ток трансформаторының екінші орамасы мен олардың корпусын, ереже бойынша, жерлестіру қажет.
Бірнеше ток трансфорларын бір сұлбаға және оларға аспатарды жалғап қоспас бұрын, олардың полярлықтығына назар салу қажет, өйткені бірінші ораманың басы мен соңын екінші ораманың басы мен соңына жалғау сәйкесе ме, оларды келесідей маркалаймыз: желіге қосылған бірінші орамның басын Л1 деп белгілесек, ал оның соның Л2 деп, екінші ораманың басы мен соның, сәйкесінше И1 және И2 деп белгілейміз.
Жүктеме әрекетіне байланысты, үш фазалы желідегі сақтандырғыш реленің түрлері мен өлшеу есептерінде өлшеуіш трансформаторларын бір, екі және үш фазада қондырады.
Бір орамды ток трансформаторының (4,а-сурет) құрылысы қарапайым, көп орамдыға қарағанда… Бір өзекшелі көп орамды трансформаторлар (4,б-сурет)… Екі өзекшелі көп орамды трансформаторлардың әр өзекшесінде өзінің екінші…
400 А номиналды токқа арналған ТПЛ-10 (құйылған изоляциялы өтпелі) типті ток трансформаторы Комплексті тарату… Эпоксидті шайырлар – сироптәріздес сұйықтар немесе сары,…
Ток трансформаторын монтаждау шеберханаларында болжам бойынша тексеріп алады. Сол жерде қажет болса орамаларды кептіреді. Егер ораманың… Трансформаторды тексерістен өткізу.Монтаждалатын ток трансформаторын… Қондыру алдында трансформаторды тексеру.Монтаждауға қабылданған тарнсформаторды…
Кернеу трансформаторының құрылысы мен сұлбасы 13-суретте көрсетілген. Көп орамды жоғары кернеулі орамасы… Сондықтан да, кернеудің ішкі құлауы және … Өлшеуіш аспап тізбегінде трансформатордың екінші ретті орамасы фаза бойынша біріншімен сәйкесуі…
Трансформаторды екі бұрыштыққа орнатарда түсірілетін кранға қол жетімді болу үшін, алдыңғы… Май жіберетін кран мен майдың мөлшер көрсетуіші қызмет… Оқшаулағыш қалпақшаларының аралықтарындағы изоляциялық ара…
Открыть в широком формате
– Конец работы –
Используемые теги: Электромагниттік, релені, сына0.063
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Электромагниттік релені сына
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:
ЧЕСТЕРФИЛД И ЕГО "ПИСЬМА К СЫНУ"
На сайте allrefs.net читайте: "ЧЕСТЕРФИЛД И ЕГО "ПИСЬМА К СЫНУ""
Путешественница‑авантюристка с малолетним сыном на руках
На сайте allrefs.net читайте: Путешественница‑авантюристка с малолетним сыном на руках. Аннотация...
Отец и сын Болконские в романе Л.Н.Толстого "Война и мир"
Князь Николай Андреевич человек безусловно незаурядный, один из тех, кто в XVIII веке строил мощную российскуюгосудар ственность, приближенный … Высокое понятие очести, гордость, независимость, благородство и остроту ума… Князь Андрей, конеч но, шагнул гораздо дальше Николая Андреевича, ккоторому пита ет неизменно уважение и которым…
Величайший сын России - Пушкин
А Белинский позднеесрав нит Пушкина с Волгою, поящею на Руси миллионы людей.Почему?Гоголь сказал Пушкинесть явление чрезвычайное и, может быть,… Мы так привыкли ктому, что Пушкин был первым во всем, чтоподчас забываем так… Создатель русского литературного языка.
Заранее запланированный сын или дочка
Дорогиечитатели! Хватит сидеть на кухне и поедать бананы! Планированием, каквыяснилось, следует заниматься совсем в другом месте.Оказывается,… Успех предприятия зависит от ритма половойжизни за 2-3 месяца до зачатия.… Влюбом случае учащение половых контактов - дело серьезное, и к нему нужноподойти со всей ответственностью. Если есть…
Чарльз Диккенс. Произведения “Домби и сын”, “Тяжелые времена”, ”Холодный дом"
I. Краткие биографические характеристики. Великий английский писатель Чарльз Диккенс родился 7 февраля 1812 г в семье мелкого чиновника. Детские годы его прошли в нужде и лишениях. Законченного образования получить… И везде - в палате общин, сельских трактирах, в городских трущобах - он жадно и внимательно присматривается к…
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Новости и инфо для студентов
Информация в виде рефератов, конспектов, лекций, курсовых и дипломных работ имеют своего автора, которому принадлежат права. Поэтому, прежде чем использовать какую либо информацию с этого сайта, убедитесь, что этим Вы не нарушаете чье либо право.
© copyright 1999 - 2017 allRefs.net. Все права защищены. Страница сгенерирована за: 0.127 сек.