uk ru ru ru uk ru kk kk en uk tl en kk kk en kk kk kk zh ja kk krc kk uk de ru ru ru kk kk en kk kk be kk ru mn tt ru bg tt kk en en kk ru en kk en ru en kk kk kk ru en ru kk en ru en kk en en kk en kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk en en kk en kk en bg en en en kk en en kk en en kk kk en kk kk kk kk ru bg ru uk be ru mk bg bg de uk de ru uk be en en kk kk en uk kk kk kk ru bg ru uk uk ru ru uk uk de uk de uk be ru en en kk kk en ru kk kk kk ru bg ru uk be ru de uk de ru uk ru en kk kk en kk tt kk mn uk uk ru ru fr kk en bg en kk en fr ru en kk en en kk en hbs_cyr tt kk en en kk en kk kk en kk kk kk kk kk kk kk kk en en kk en kk en en en kk en en kk kk en ja kk kk kk ru bg ru uk uk ru mk ru bg de hbs_cyr de ru uk kk en en kk kk en kk kk kk kk hbs_cyr uk uk hbs_cyr uk uk kk ru mk av uk hbs_cyr mk hbs_cyr uk en kk kk en ru kk kk kk ru bg ru uk be ru de bg ru ru uk mk en en kk kk en kk kk kk tt kk kk ru ru ru uk ru fr en kk ja kk uk uk en en en en kk it it en it en hbs_cyr bg en kk en fr ru en kk en en kk en ca ky kk en en kk en kk kk kk kk en en kk en kk en bg en en en kk en en kk kk kk kk kk en mk en kk en en en kk en kk kk en kk en kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk en kk en kk en en kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk en en kk en en kk kk kk en kk ru kk da ja ru xal ru uk ru xal ru ru ru fr fr fr fr en kk tr tr tr kk tr tr tr kk be ka tr kk en en en kk ceb tr tr ru ru
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
110 кВ шинасының бірінші секциясындағы кернеу трансформаторының екінші ретті жүктемесі: S2 = 5 ВА. 110 кВ кернеу жағынан - НКФ-110-57 типті кернеу трансформаторын таңдаймыз.
Sмах = 5 ВА Sном = 2000 ВА;
110 кВ кернеу трансформаторының екінші ретті жүктемесі
Иілгіш және шиналық токөткізгіштерін тандау
Кернеуі 110 кВ иілмелі шиналарды таңдау
Құрама шиналар токтың экономикалық тығыздығы бойынша таңдалмайтындықтан оның қимасын номиналды ток бойынша қабылдаймыз:
мұндағы m=0,82 – сымның бұдырлығын ескеретін коэффициент.
r0 – сым радиусы =
Тарқатылмаған сымның электр өрісіндегі кернеулігі:
U – макс. сызықтық кернеу =121кВ
Дср –фаза сымдарының арасындағы орташа ара-қашықтық =1,26Д,
Тексеру: егер ең үлкен кернеулік 0,9·E0 аспаса сымдарда тәж құбылысы байқалмайды.
Жоғарғы (110 кВ) кернеу жағына ОПН-У-110УХЛ1 типті сызықты емес асқын кернеуден шектеуіш қондырғысын таңдаймыз.
Номиналды кернеуі, кВ – 110
Желінің разрядтық класы – 2
Номиналды разрядтық ток, А – 10
Өткізгіштік қабілеті, А– 450-ден төмен емес
110 кВ кернеу жағынан – С4-450-1-УХЛ; Т1; Fраз=4 кН
Uорн=110 кВ = Uжұм =110 кВ
8.2 35 кВ жағына құрал-жабдықтар тандау
35 кВ кернеу жағына РНДЗ-1-35/1000 типті айырғыштың үшеуін және РНДЗ-2-35/1000 типті айырғыштың төртеуін қабылдаймыз.
35 кВ айырғыштарды таңдау шарттары
35 кВ РНДЗ-1-2-35/1000 типті айырғыштар
Uуст = 35 кВ
Uном = 35 кВ
Iмах = 169 А
Iном = 1000 А
Iп.о = 1,08 А
Iпр,с = 25 А
Iс = 2,76 кА
Iдин = 63 кА
I2терtтер=252 ∙ 4 = 2500 кА2·с
35 кВ вакуумды ажыратқыштарды таңдау шарттары
Uорн = 35 кВ
Uном = 35 кВ
Iнорм = 85 А
Iном = 630 А
Iс = 2,76 кА
Iдин = 64 кА
Iмах = 179 А
35 кВ ток трансформаторларын таңдау шарттары
Uуст = 35 кВ
Uном = 35 кВ
Iмах = 169 А
Iном = 150 А
Iс = 2,76 кА
Iдин = 9 кА
35 кВ кернеу трансформаторларын таңдау:
Uуст = 35 кВ ≤ Uном = 35 кВ
S2E = 9 В · А < Sном = 3·150=450 В · А
ЗНОМ-35-65У1 кернеу трансформаторын таңдаймыз.
Кернеуі 35 кВ иілмелі шиналарды таңдау
Iном = 169 210 А
АС-50/8, d=8,04мм, Iдоп=210А сымын таңдаймыз.
ПУЭ бойынша тәж шарттарына тексеру жүргізілмейді.
Асқын кернеу шектеуіштерін таңдау
Ортаңғы кернеу жағына ОПН – УХЛ 1 (27-35 кВ) типті сызықты емес асқын кернеуден шектеуіш қондырғысын таңдаймыз.
Сызықты емес асқын кернеуді шектеуіш торапты қорғау сапасы жағынан, сондай-ақ пайдалану ыңғайлығы жағынан вентильді разрядтауыштардан асып түседі. Вентильді разрядтауыштарға қарағанда сызықты емес асқын кернеуді шектеуіштерде асқын кернеуді шектеу деңгейі жоғары болады.
Оның негізгі параметрлері төмендегідей:
Номиналды кернеуі, кВ – 35
Желінің разрядтық класы – 2
Номиналды разрядтық ток, А – 10
Импульстық токтың максималды амплитудасы 4/10 мкс, кА – 100
Өткізгіштік қабылеті, А– 450-ден төмен емес
Меншікті энергосыйымдылық, кДж/кВ – 4.
35 кВ кернеу жағынан – ОНШ-35-10-УХЛ1; Fраз=10кН; Uорн=35 кВ Uжұм=35 кВ
8.3 10 кВ жағына құрал-жабдықтар тандау
10 кВ айырғыштарды таңдау шарттары
Uуст = 10 кВ
Uном = 10 кВ
Iмах = 143 кА
Iном = 400 кА
Iп.о = 2,58 кА
Iпр,с = 16 кА
Iс = 6,59 кА
Iдин = 41 кА
I2терtтер=412 ∙ 4 = 1600 кА2·с
10 кВ вакуумды ажыратқыштарды таңдау шарттары
ВВ/ТЕL -10-20А вакуумды ажыратқышы
10 кВ ток трансформаторларын таңдау шарттары
ТОЛ-10- 100/5 ток трансформаторы
Uуст = 10 кВ
Uном = 10 кВ
Iмах = 143 А
10 кВ кернеу трансформаторларын таңдау
Жалпы қуат S, В∙А
Актив және реактив есептегіштер
Актив және реактив есептегіштер
Uуст = 10 кВ ≤ Uном = 10 кВ
S2E = 13 В · А ≤ Sном = 3 · 50 = 150 В · А
ЗНОЛ 06-10УЗ кернеу трансформаторын таңдаймыз.
Кернеуі 10 кВ қатқыл шиналарды таңдау
Iном = 72 130 А
АС-25/4,2 d=29,05мм, Iдоп=130А сымын таңдаймыз
ПУЭ бойынша тәж шарттарына тексеру жүргізілмейді.
Асқын кернеу шектеуіштерін таңдау
Төменгі (10) кернеу жағына ОПН-РС-УХЛ1 типті сызықты емес асқын кернеуден шектеуіш қондырғысын таңдаймыз.
Оның негізгі параметрлері төмендегідей:
Номиналды кернеуі - 10кВ.
Ең жоғарғы кернеу - 11кВ.
10 кВ кернеу жағынан – ОНШ-10-5-1УХЛ1.
Uорн=10 кВ = Uжұм =10 кВ
8.4 Өзіндік мұқтаждық схемаларын тандау
Қосалқы стациядағы өзіндік мұқтаждық тұтынушыларының құрамы қосалқы станция типіне, трансформаторлар қуатына, электрлік құрал-жабдықтардың типіне байланысты келеді.
ҚС ө.м. тұтынушыларының ең аз саны тұрақты күзет персоналынсыз ықшамдалған схемаларда кездеседі. Мұндай тұтынушыларға трансформаторды желдендіру, жетектер мен ажыратқыш бактарын, КТҚ шкафтарын жылыту электр қозғалтқыштары мен қосалқы станцияның жарықтандыру элементері кіреді.
Ө.м. тұтынушыларының қуаты шамалы, сондықтан олар төмендеткіш трансформаторлардан қорек алатын 380/220 В торапқа қосылады. ТСН қуаты қосалқы станцияның әр түрлі режимдеріндегі жүктемелерге тәуелдікке сәйкес болады, бірақ 630 кВА-ден жоғары болмауы керек.
Өлшеулер нәтижесінде ө.м. тұтынушыларын электрмен жабдықтау орта есеппен Sср=96 кВА құрайды.
Трансформатордың қалыпты режимде жүктелу коэффициенті:
Трансформатордың апаттан кейінгі режимде жүктелу коэффициенті:
Яғни, өзіндік мұқтаждық трансформаторлары асқын жүктелмейді.
«Рождественка» ҚС-да екі ТМ-100/10/0,4 типті ө.м.трансформаторларын таңдаймыз.
8.5 КТҚС-10 кВ ұяшықтарын тандау
10 кВ кернеуде бүгінгі таңда төмендегідей артықшылықтарына байланысты көбінесе вакуумды ажыратқышты комплектілі тарату құрылғылары (КТҚ) кең қолданыс тапқан:
- номинал токтар мен ажыратудың номинал токтарын коммутациялағанда жоғары беріктілігі;
- пайдалану шығындарының шапшаң төмендеуі;
- толық жарылыс пен өрт қауіпсіздігі және агрессивті ортада жұмыс істей ау мүмкіндігі;
- вакуумды доға сөндіргіш камера жұмысындағы температураның кең диапазоны;
- салмағының жеңілдігі мен аппаратының ықшам құрылымдылығының арқасында соққы және діріл жүктемелеріне аса беріктігі;
- тарату құрылғыларының түрлі құрылымын жасауға мүмкіндік беретін кез-келген орынға орналаса алуы мен кішігірім өлшемдігі;
- шуылсыздығы, тазалығы, қызмет көрсетуде ыңғайлылығы, доғада аз энергия бөлуі және ҚТ сөнгенде май мен газ шашпауы;
- қоршаған ортаны ластамауы.
10 кВ тарату құрылғысы ретінде әртүрлі арналымдағы жеке ұяшықтардан тұратын зауыттық жасалымдағы жабық КТҚ қолданған абзал.
КТҚС-10 кВ комплектеу үшін самаралық «Электрощит» зауыты шығаратын К-59 кіші өлшемді ұяшықтарын тандаймыз. Берілген ұяшықтар заманауи пайдалану талаптарына сай, вакуумды ажыратқышты жылжымалы арбашасы бар және КТҚС-10 элементтерінің кез-келгеніне кіруге қауіпсіз рұқсат алған.
К-59 сериялы КТҚС құрамына электрмагнитті жетек, ток және кернеу трансформаторлар, разрядниктер, жерлестіру пышақтар, құрама және жалғау шиналар, тіректік және өтпелі оқшаулағыштар, ВВ/ТЕL–10–20/1600 типті вакуумды ажыратқыш кіреді.
9 Релелік қорғаныс және автоматика
9.1 Трансформатордың релелік қорғанысы
Электрмен жабдықтау жүйелерін пайдалану процесінде олардың жеке элеменнтерінің зақымдалуы пайда болады. Зақымдалулардың ең қауіпті және жиі түрі – электр қондырғыларының фазалары арасындағы қысқа тұйықталулар және жерге тұйықталу токтары үлкен тораптардағы бірфазалы жерге қысқа тұйықталу. Электр машиналарында және трансформаторларда фазааралық және жерге қысқа тұйықталумен бірге орамдық тұйықталулар да орын алады. Қысқа тұйықталудың пайда болу салдарынан электрмен жабдықтау жүйесінің қалыпты жұмысы бұзылады, ал бұл өндіріске өте үлкен шығын әкеледі.
Қысқа тұйықталу токтары аққанда электрмен жабдықтау жүйесінің элементтері термикалық және динамикалық әсерлерге ұшырайды. Осы әсерлерді төмендету және олардың алдын алу үшін релелік қорғаныс деп аталатын автоматты құрылғылар жиынтығын орнатады.
Релелік қорғанысқа қойылатын негізгі талаптар төмендегідей:
- зақымдалудың барлық түрін сенімді өшіру;
-тек зақымдалған учәскелерді ажырату;
-тез әсер ету қабылеті;
- зақымдалулар туралы белгі беретін сигнализация.
Күштік трансформаторлар үшін релелік қорғаныс құрылғылары зақымдалулардың және жұмыстың қалыпты емес режимдерінің келесі түрлерінен қорғайды:
- нейтралі жерге тікелей қосылған тораптарда орамалар мен кірмелерде болатын көпфазалы тұйықталулар;
-аса жүктелген кезде пайда болатын орамалардағы токтар;
- май деңгейінің төмендеуі.
Қорғаныстың бұл түрі РНТ-565 типті релесінде орындалады және трансформаторды оның орамаларында пайда болатын бір фазалы қысқа тұйықталудан қорғайды. Дифференциялдық қорғаныстың барлық иықтары үшін (трансформатордың қуатты орамасының номиналды қуаты арқылы) бірінші ретті және екінші ретті номиналды токтың орта мәні анықталады.
«Казгородок» қосалқы станциясында орнатылған ТДТН-10000/110 - 110/35/10 трансформаторының дифференциалды токты қорғанысын есептейміз.
Күштік трансформатор жақтарындағы бірінші реттік номинал токтарын анықтаймыз:
Iжум1 = = = 50 А
Iжум2 = = = 150 А
Iжум3 = = = 331 А
Қосалқы станциясының трансформаторының жұмыс токтары:
Iжум1 = = = 47 А
Iжум2 = = = 140 А
Iжум3 = = = 489 А
Ток трансформаторының трансформация коэффициенттері:
kтр1 = = = 16,2 А
kтр1 = = = 48,44 А
kтр1 = = = 169 А
Трансформация коэффициенттерінің стандартты мәнін қабылдаймыз:
Дифференциалды қорғаныстың екінші реттік токтарын анықтаймыз:
i2.1 = = = 2,03 А
i2.2 = = = 2 А
i2.3 = = = 2,81 А
mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2017 год. (0.173 сек.)Пожаловаться на материал