mk ba mk mk mk en mk mk mk ru mk uk mk bg bg mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk ru ru mk mk ru hbs_cyr ru ru mk mk mk hbs_cyr en ba ru mk ru mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk ru uk be mk mk mk mk mk mk mk en mk hbs_cyr mk ru zh mk en kk ru mk en en en en en en en en en en en en en en en en en nl en en fr en eo tl ca en en en en en en en en id en it en en en es en en en en en en de en en en en en en en de en en en ko ru en en vi en en en en pt en en en en ceb en en en en en nb en en en ie en en en de en fi en en te de en fa ca en en ca en tr en id pl ceb en tr
Вести - Мерки на претпазливост за прекинувачи со истекување
Уред за заштита од пренапони (SPD)
Заштита од дефект на лак (AFDD)
Прекинувач за заштита на моторот (MPCB)
Прекинувач со обликувана кутија (MCCB)
Разводни уреди и високонапонски производи
Високонапонски струјни и напонски трансформатори
Избор на производ за трансформатор
Воздушни фитинзи и алатки
Мерки на претпазливост за прекинувачи со истекување
Мерки на претпазливост за прекинувачи со истекување
1. Пред инсталацијата, проверете дали податоците на табличката со име на истекувањепрекинувач на електрично колое во согласност со барањата за употреба.
2. Не инсталирајте премногу блиску до автобусот со висока струја и AC контакторот.
3. Кога работната струја на прекинувачот за истекување е поголема од 15 mA, обвивката на опремата заштитена со него мора да биде сигурно заземјена.
4. Треба целосно да се разгледаат режимот на напојување, напонот и заземјувањето на системот.
5. При инсталирање на прекинувач за истекување со заштита од краток спој, мора да има доволно растојание од лакот.
6. Колото за контрола на надворешното поврзување на комбинираниот прекинувач за истекување треба да користи бакарна жица со површина на пресек не помала од 1,5 mm².
7. Откако ќе се постави прекинувачот за истекување, не може да се отстранат оригиналните мерки за заштита на заземјувањето на оригиналното нисконапонско коло или опрема.Во исто време, неутралната линија на товарната страна на прекинувачот не треба да се дели со други кола за да се избегне дефект.
8. Неутралната жица и заштитната жица за заземјување мора строго да се разликуваат при монтажата.Неутралната жица на триполниот четирижичен и четириполен прекинувач со истекување треба да се поврзе со прекинувачот.Неутралната жица што минува низ прекинувачот повеќе не може да се користи како заштитна жица за заземјување, ниту пак може постојано да се заземјува или поврзува со куќиштето на електричната опрема.Заштитната жица за заземјување не смее да биде поврзана со прекинувачот за истекување.
9. Опсегот на заштита на прекинувачот за истекување треба да биде независно коло и не може електрично да се поврзе со други кола.Прекинувачите со истекување не можат да се користат паралелно за заштита на истото коло или електрична опрема.
10. По инсталацијата, ракувајте со копчето за тестирање за да проверите дали прекинувачот за истекување може сигурно да работи.Во нормални околности, треба да се тестира повеќе од три пати и може да работи нормално.
1. Поврзувањето на жиците треба да се направи во согласност со знаците за напојување и оптоварување на прекинувачот за истекување, а двете не треба да се менуваат назад.
2. Заштитната линија не смее да поминува низ струјниот трансформатор со нулта низа.Кога се усвојува трифазниот систем со пет жици или еднофазниот трижичен систем, заштитната линија мора да биде поврзана со заштитната линија на багажникот на влезниот крај на прекинувачот за истекување и не смее да поминува низ нултата низа тековната меѓусебна индуктивност во средината.Уред.
3. За еднофазни кола за осветлување, трифазни линии за дистрибуција со четири жици и други линии или опрема што користат работна неутрална линија, неутралната линија мора да помине низ струен трансформатор со нулта низа.
4. Во системот каде неутралната точка на трансформаторот е директно заземјена, откако ќе се инсталира прекинувачот за истекување, работната неутрална линија може да се користи како работна неутрална линија само откако ќе помине низ струјниот трансформатор со нулта секвенца.Работните неутрални жици на други линии се поврзани.
5. Електричната опрема може да се поврзе само на товарната страна на прекинувачот за истекување.Едниот крај не е дозволено да се поврзе на страната на товарот, а другиот крај на страната за напојување.
6. Во трифазен четири-жичен систем или трифазен пет-жичен систем каде што се мешаат еднофазни и трифазни оптоварувања, обидете се да го избалансирате трифазното оптоварување.
Changan Group Co., Ltd.е производител и извозник на електрична енергија наиндустриска електрична опрема.Посветени сме на подобрување на квалитетот на животот и животната средина преку професионален тим за истражување и развој, напредно управување и ефективни услуги.
Време на објавување: Октомври-14-2021 година
ДОБИЈТЕ НАЈНОВИ ВЕСТИ ОД НАС
Changan Group Co., Ltd е производител на електрична енергија и извозник на индустриска електрична опрема.Посветени сме на подобрување на квалитетот на животот и животната средина со професионалниот тим за истражување и развој, напредно управување и ефективна услуга.
RCBO / RCCB / ELCB / RCD
Прекинувач со обликувана кутија (MCCB)
бр.288 Веи 17-ти пат, Јуекинг економска развојна зона, Јуекинг, Венжу, провинција Жеџијанг, НР Кина
© Авторски права 20102021: Сите права се задржани.
Притиснете Enter за пребарување или ESC за затворање