ru ba mk mk mk en mk mk mk ru mk uk mk bg bg mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk ru ru mk mk ru hbs_cyr ru ru mk mk mk hbs_cyr en ba mk mk mk ru mk mk en mk mk mk ru mk uk mk bg bg mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk ru mk mk uk uk mk mk uk mk mk mk ru mk mk mk hbs_cyr eo mk hbs_cyr mk mk mk mk fr mk de mk fr bg ko mk en mk fr fr mk en mk mk mk mk hbs_cyr mk mk mk hbs_cyr mk mk hbs_cyr en en ro pt en mk hbs_cyr de en ro pt de mk mk mk ru en en lb pt en mk hbs_cyr hbs_cyr en en fr en ro pt en mk hbs_cyr hbs_cyr fr pt it en ro pt sv mk hbs_cyr fr pt en ru mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk hbs_cyr mk mk mk mk mk ro en de de de fr en fr fr mk en ja en en en zh en en fr mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk hbs_cyr hbs_cyr hbs_cyr hbs_cyr mk mk mk mk mk mk mk mk ru mk mk mk mk mk mk en mk hbs_cyr mk ru zh mk en kk ru mk en en en en en en en en en en en en en en en en en nl en en fr en eo tl ca en en en en en en en en id en it en en en es en en en en en en de en en en en en en en de en en en ko ru en en vi en en en en pt en en en en ceb en en en en en nb en en en ie en en en de en fi en en te de en fa ca en en ca en tr en id pl ceb en tr
Кина 6KA MCB мини прекинувач CAB6-63 Производство и фабрика |Групата Чанган
Уред за заштита од пренапони (SPD)
Заштита од дефект на лак (AFDD)
Прекинувач за заштита на моторот (MPCB)
Прекинувач со обликувана кутија (MCCB)
Разводни уреди и високонапонски производи
Високонапонски струјни и напонски трансформатори
Избор на производ за трансформатор
Уред за заштита од пренапони (SPD)
Заштита од дефект на лак (AFDD)
Прекинувач за заштита на моторот (MPCB)
Пластична кутија за дистрибуција
Водоотпорна кутија за дистрибуција
Прекинувач со обликувана кутија (MCCB)
Разводни уреди и високонапонски производи
Високонапонски струјни и напонски трансформатори
Избор на производ за трансформатор
Воздушни фитинзи и алатки
CAL9-40AFD: Уред за откривање дефекти на лакот AFDD со инте...
18мм Електронски тип 6KA RCBO CAL9-40
Електромагнетен тип 6KA RCBO CAL8-40M
18мм Електронски тип 6KA RCBO CAL7-40
6KA MCB мини прекинувач CAB6-63
Мини прекинувачот од серијата CAB6-63 (во натамошниот текст MCB) има двојни заштитни функции од преоптоварување и краток спој. Погоден е за коло со наизменична струја 50Hz, номинален напон 230/400V и номинална струја до 63А, како преоптоварување и заштита од краток спој на колото, а исто така и за ретко вклучување-исклучување на колото. Кристалот има карактеристики на мала големина, мала тежина, способност за раздвојување, отпорност на пламен, отпорност на удар, инсталација на водилка, безбедност и доверливост. Погодно е за употреба за непрофесионалци. Широко се користи во индустриски и рударски претпријатија, високи згради, бизниси и семејства.
Мини прекинувачот од серијата CAB6-63 (во натамошниот текст MCB) има двојни заштитни функции од преоптоварување и краток спој.Погоден е за коло со наизменична струја 50Hz, номинален напон 230/400V и номинална струја до 63А, како заштита од преоптоварување и краток спој на колото, а исто така и за ретко вклучување-исклучување на колото.Кристалот има карактеристики на мала големина, мала тежина, способност за одвојување, отпорност на пламен, отпорност на удар, инсталација на водичка шина, безбедност и доверливост.Погоден е за употреба за непрофесионалци.Широко се користи во индустриски и рударски претпријатија, високи згради, бизниси и семејства.
Оваа серија прекинувачи ги задоволува барањата на GB / T1 0963.1.
1. Тип на прекинувач
◇ Номинална струја: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A,63A
◇ Полјаци: 1P, 2P, 3P, 4P
◇ Карактеристика на термомагнетно ослободување: C, D
2. Технички податоци на прекинувачот:
Големина на рамката Номинална струја InmA
6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Номинален капацитет на кршење
kA 4,5 6,0 (H) 10,0 (G)
Карактеристика на термомагнетно ослободување
3. Електричен век: 10000 циклуси, работа при оптоварување (електричен век) е 4000 циклуси.
4. Својство на диелектрик: прекинувачот може да го издржи тестот за напон за издржување на фреквенцијата на напојување од 50Hz и 2000V, кој трае 1мин, без пенетрација на забите или превртување.
5. Заштитни карактеристики при ослободување од прекумерна струја: заштитните карактеристики на ослободување преку струја ги задоволуваат барањата од Табела 2. Референтната амбиентална температура е +30°C, а толеранцијата е +5°C.
Номинална струја во А
Подигнете се до наведеното
струја во рамките на 5S
1. MCB главно се состои од механизам за работа, динамични и статични контакти, единица за патување, уред за гаснење лак и други компоненти.И сите се инсталирани во изолациона обвивка изработена од сува пластика со висока отпорност, отпорна на удари.
2. При туркање на работната рачка до положбата „ON“, работниот механизам ги затвора подвижните и статичните контакти за да го затвори колото.Кога ќе се појави дефект на преоптоварување на линијата, струјата на преоптоварување предизвикува свиткување на топлинскиот биметаллен елемент и лостот што се движи на 'рбетниот столб го ресетира механизмот за заклучување, а контактот што се движи брзо го напушта статичкиот контакт, со што се постигнува заштита од преоптоварување на линијата;кога ќе се појави дефект на краток спој на линијата, струјата на краток спој предизвикува моментален трипер.
3. Прекинувачите 2P, 3P и 4P се опремени со уред за исклучување на поврзување, а работната рачка е поврзана со поврзувачка прачка, што нема да предизвика несреќа во еднофазното коло
4. Секој столб има индикатор за префрлување на работниот статус
1. Температура на амбиенталниот воздух: -5°C~+40°C, а просечната вредност во рок од 24 часа не надминува +35°C.
2. Надморска височина: Висината на местото за инсталација не надминува 2000м.
3. Атмосферски услови: атмосферската релативна влажност не надминува 50% на температура од +40°C;повисока релативна влажност е дозволена при пониски температури, а просечната максимална релативна влажност на највлажниот месец е 90%, а месецот Просечната минимална температура не надминува +20°C и треба да се земе предвид кондензацијата што се јавува на површината на производот поради температурни промени.
4. Степен на загадување: Степенот на загадување на MCB е ниво 2.
5. Категорија на инсталација (категорија на пренапон): Категоријата за инсталација на MCB е II.
6. Инсталиран на место без значително влијание и вибрации, без опасен медиум за експлозија, без воздушен прекин или прашина доволно за да го кородира металот и да ја уништи изолацијата, нема напад од дожд и снег.
7. Услови за монтирање: TH35 стандардните водилни шини се користат за монтажа и вградување во кабинетот за дистрибуција на електрична енергија и дистрибутивната кутија.При монтажа, треба да се монтира вертикално, со рачката до положбата за вклучување.
Облик и димензии на инсталација
Инсталација, употреба и одржување
◇ За време на инсталацијата, проверете дали основните технички податоци на табличката со име ги исполнуваат барањата за употреба.
◇ Проверете го MCB и ракувајте со него неколку пати.Акцијата треба да биде флексибилна и доверлива.Инсталирањето може да се изврши само откако ќе се потврди дека е недопрена.
◇ MCB треба да се инсталира во согласност со пропишаните барања.Влезниот крај е страната за напојување над прекинувачот, а излезниот крај е страната на товарот под MCB, нагорната положба на рачката е затворена положба на контактот.
◇ При инсталирање, прво инсталирајте го MCB на стандардната шина за монтирање TH35.Потоа вметнете ги влезните и излезните жици во терминалот и користете ги завртките за да пристапите до MCB.Површината на пресекот на избраната жица за поврзување мора да биде компатибилна со номиналната струја (види Табела 3).
Пресечна површина на проводникот mm2
2. Употреба и одржување
◇ Заштитните карактеристики на MCB ги поставува производителот и нема да се прилагодуваат по желба за време на процесот на употреба за да се избегне влијание врз перформансите.
◇ Откако MCB ќе се исклучи поради заштита од преоптоварување или краток спој, прво треба да се отстрани дефектот, а потоа MCB да се затвори.При затворање, рачката треба да се повлече надолу за да се направи механизмот за работа повторно да се „свитка“, а потоа да се турка нагоре за да се затвори.
◇ Кога заштитата од преоптоварување на MCB е скршена и дефектот е отстранет, тоа треба да биде околу 10 минути пред да се затвори.
◇ MCB ќе се проверува редовно за време на работата.Напојувањето треба да се прекине за време на проверката.
◇ MCB не смее да биде нападнат и паѓан од дожд и снег за време на употреба, складирање или транспорт.
Корисникот мора да го наведе следново при нарачката:
1. Име и модел
3. Вид на моментално ослободување преку струја
4. Број на столбови
На пример: нарачајте мини прекинувач CAB6-63, номинална струја 32A, тип D, 3P (3 пол), количина 100 ЕЕЗ.
Претходно: ОЕМ висококвалитетни контакторски серпентина Производители – CC1 Series AC Contactor for 115-1000A – Changan Group
Следно: 4.5KA&6KA Мини прекинувач од економски тип DZ47-63S
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја
Контактор за наизменична струја од серијата CC1 за 9-95А
Преклопник за ротирачки менувач од серијата LW26
CADB6 Series 100A еднофазен Метал Дистрибути...
Реле за термичко преоптоварување од серијата CR2
10KA MCB мини прекинувач CAB2-63H
6KA MCB мини прекинувач CAB2-125S
ДОБИЈТЕ НАЈНОВИ ВЕСТИ ОД НАС
Changan Group Co., Ltd е производител на електрична енергија и извозник на индустриска електрична опрема.Посветени сме на подобрување на квалитетот на животот и животната средина со професионалниот тим за истражување и развој, напредно управување и ефективна услуга.
RCBO / RCCB / ELCB / RCD
Прекинувач со обликувана кутија (MCCB)
бр.288 Веи 17-ти пат, Јуекинг економска развојна зона, Јуекинг, Венжу, провинција Жеџијанг, НР Кина
© Авторски права 20102021: Сите права се задржани.
Притиснете Enter за пребарување или ESC за затворање