mk ba mk mk mk en mk mk mk ru mk uk mk bg bg mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk ru ru mk mk ru hbs_cyr ru ru mk mk mk hbs_cyr en ba mk mk mk ru mk mk en mk mk mk ru mk uk mk bg bg mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk ru mk mk uk uk mk mk uk mk mk mk ru mk mk mk hbs_cyr mk mk mk mk mk mk mk mk hbs_cyr mk mk mk mk ru mk mk mk mk mk mk mk mk mk ru ru mk mk mk mk mk bg bg mk mk mk fr fr en fr en pt mk en ca en ceb en en mk mk mk uk uk ca ceb en mk cs en de da da fr fr en fr pt fr fr mk cs en hbs_lat pt da da fr en en fr fr fr mk cs en en fr oc en fr ru de sl fr sl mk cs en hbs_lat pt da it fr en en fr fr it mk mk ru ru ca ceb en mk mk en en ru ru ru ru de en en ru ru ru ru de mk mk pt pt pt mk mk de mk en en en sv sv de hbs_cyr mk mk mk hbs_cyr mk mk mk mk mk mk mk mk mk ko mk ko mk en mk mk mk hbs_cyr mk mk mk mk mk mk mk bg bg mk en nl en de zh zh en en en pl mk mk ru ru ca ceb en ru fr de fr de fr de fr de fr mk zh tl ca ca tl zh ca ca ca mk mk mk mk mk hbs_cyr en mk pl mk hbs_cyr en mk pl mk ru mk hbs_cyr fr fr en sl mk mk mk ru mk ru mk mk en mk en mk mk mk hbs_cyr mk hbs_cyr mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk ru hbs_cyr mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk mk en mk hbs_cyr mk ru zh mk en kk ru mk en en en en en en en en en en en en en en en en en nl en en fr en eo tl ca en en en en en en en en id en it en en en es en en en en en en de en en en en en en en de en en en ko ru en en vi en en en en pt en en en en ceb en en en en en nb en en en ie en en en de en fi en en te de en fa ca en en ca en tr en id pl ceb en tr
Производство и фабрика за интелигентни универзални прекинувачи од серијата CAW6 во Кина |Групата Чанган
Уред за заштита од пренапони (SPD)
Заштита од дефект на лак (AFDD)
Прекинувач за заштита на моторот (MPCB)
Прекинувач со обликувана кутија (MCCB)
Разводни уреди и високонапонски производи
Високонапонски струјни и напонски трансформатори
Избор на производ за трансформатор
Уред за заштита од пренапони (SPD)
Заштита од дефект на лак (AFDD)
Прекинувач за заштита на моторот (MPCB)
Прекинувач со обликувана кутија (MCCB)
Разводни уреди и високонапонски производи
Високонапонски струјни и напонски трансформатори
Избор на производ за трансформатор
CAL9-40AFD: Уред за откривање дефекти на лакот AFDD со инте...
18мм Електронски тип 6KA RCBO CAL9-40
Електромагнетен тип 6KA RCBO CAL8-40M
Интелигентен универзален прекинувач ACB од серијата CAW6
Интелигентниот универзален прекинувач од серијата CAW6 (во натамошниот текст како прекинувач) е погоден за AC 50Hz, номинален напон 400V, 690V, номинална струја 630 ~ 6300Alt главно се користи во дистрибутивните мрежи за дистрибуција на електрична енергија и заштита на кола и опрема за напојување од преоптоварување. недоволно напон, краток спој, еднофазни заземјувачи.Автоматскиот прекинувач има разновидни интелигентни заштитни функции, кои можат да постигнат селективна заштита и прецизно дејство.Нејзината технологија може да го достигне напредното ниво на слични меѓународни производи и е опремена со комуникациски интерфејс, кој може да изврши „четири далечински“ за да ги исполни контролниот центар и барањата за автоматизирани системи.Избегнувајте непотребни прекини на струја и подобрете ја доверливоста на напојувањето. Оваа серија производи е во согласност со стандардите lEC60947-2,GB/T14048.2.
Интелигентниот универзален прекинувач од серијата CAW6 (во натамошниот текст како прекинувач) е погоден за AC 50Hz, номинален напон 400V, 690V, номинална струја 630 ~ 6300A. Главно се користи во дистрибутивните мрежи за дистрибуција на електрична енергија и заштита на кола и опрема за напојување од преоптоварување, недоволно напон, краток спој, еднофазни заземјувачи.Автоматскиот прекинувач има разновидни интелигентни заштитни функции, кои можат да постигнат селективна заштита и прецизно дејство.Неговата технологија може да го достигне напредното ниво на слични меѓународни производи и опремена е со комуникациски интерфејс, кој може да изврши „четири далечински“ за да ги исполни контролниот центар и барањата за автоматизирани системи.Избегнувајте непотребни прекини на струја и подобрете ја доверливоста на напојувањето.
Оваа серија производи е во согласност со стандардите IEC60947-2, GB / T14048.2.
1. Температурата на амбиенталниот воздух е -5℃~+40℃, а просечната температура од 24 часа не надминува +35℃.
2. Висината на местото за инсталација не надминува 2000m
3. Кога максималната температура на местото за инсталација е +40 ℃, релативната влажност на воздухот не треба да надминува 50%, а повисока релативна влажност може да се дозволи при пониска температура;просечната максимална релативна влажност на највлажниот месец е 90%, а просечната минимална температура во месецот е +25℃, земајќи ја предвид кондензацијата на површината на производот поради промена на температурата
4. Степенот на загадување е ниво 3
5. Категоријата за инсталација на главното коло на прекинувачот, намотката на контролорот под напон и примарниот калем на енергетскиот трансформатор е IV, а категоријата за инсталација на другите помошни кола и контролните кола е III.
6. Вертикалниот наклон на инсталацијата на прекинувачот не надминува 5
7. Прекинувачот е инсталиран во кабинетот, нивото на заштита е IP40;ако додадете рамка на вратата, нивото на заштита може да достигне IP54
1. Прекинувачот е поделен на три и четири пола според бројот на столбови.
2. Номиналната струја на прекинувачот е поделена на 1600A, 2000A, 3200A, 4000A, 5000A(капацитетот зголемен на 6300A).
3. Прекинувачите се поделени според намената: дистрибуција на енергија, заштита на моторот, заштита на генератор.
4. Според режимот на работа:
◇ Работа на моторот;
◇ Рачна работа (за ремонт и одржување).
5. Според режимот на инсталација:
◇ Фикс тип: хоризонтална врска, ако додадете вертикална автобуска, цената на вертикалната автобуска ќе биде
◇ тип на извлекување: хоризонтална врска, ако се додаде вертикална шина, цената на вертикалната автобуска ќе се пресметува одделно.
6. Според видот на ослободување на исклучување:
Интелигентно ослободување преку струја, моментално (или одложено) ослободување под напон
7. Според типот на интелигентен контролер:
◇М тип (општ интелигентен тип);
◇H тип (комуникациски интелигентен тип).
1. Номиналниот напон и номиналната струја на прекинувачот
Номинална струја на ниво на рамка Inm(A)
Номинален изолиран напон Ui(V)
Номинален работен напон Ue(V)
Номинална струја на N пол
200, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600
50% во 100% во
400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
2000, 2500, 2900, 3200
400, 5000, 6300 (Зголемување на капацитетот)
2. Номиналниот капацитет на прекин на краток спој на прекинувачот и отпорната струја за време на краток спој (растојанието на лакот на прекинувачот е „нула“)
Номинална струја на ниво на рамка In(A)
Номинален ултимативен капацитет за прекин на краток спој Icu(kA)
Номинален капацитет за прекин на краток спој Ics(kA)
Номинален капацитет за правење краток спој Icm(kA)(Peak)/cosφ
Оценети кратко време да издржат тековни Icw(1s)
3. Работни перформанси на прекинувачот
Номинална струја на ниво на рамка Inm(A)
Работни циклуси на час
(1) За време на секој работен циклус на вклучување, максималното време за да остане вклучен прекинувачот е 2 секунди
(2) Секој оперативен циклус вклучува: операција на затворање проследена со работа на отворање (механички век на траење), или операција на поврзување проследена со работа на прекин (електричен век)
4. Работен напон и потребна моќност на ослободување на шантот на прекинувачот, ослободување под напон, механизам за работа, интелигентен контролер за електромагнет за ослободување енергија
Сигурниот опсег на работен напон за ослободување на шантот е 70% ~ 110%, а електромагнет за ослободување и механизмот за работа се 85% ~ 110%.
5. Изведба на испуштање под напон на прекинувачот
Отпуштање на доцнење под напон
Моментално ослободување под напон
Одложување 1, 3, 5, 10, 20 секунди
Вредност на напонот на исклучување
(37 ~ 70)% ЕУ
Може да го отвори прекинувачот
Автоматскиот прекинувач не може да се затвори
80% Ue ~ 110% Ue
Прекинувачот може сигурно да се затвори
Времето на враќање е≥95%
Автоматскиот прекинувач не се отвора
Точноста на времето на доцнење на ослободувањето на доцнењето под напон е ± 10%.Кога напонот ќе се врати на 85% Ue или повеќе во рок од 1/2 време на доцнење, прекинувачот нема да се исклучи
◇Помошен формулар за контакт: четири комплети прекинувачи за менување (стандардно)
◇ Номиналниот работен напон на помошниот контакт на прекинувачот, номиналната контролна моќност е прикажан во Табела 6.
Конвенционална струја за греење Ith(A)
Номинален изолиран напон Ui(V)
Номинален работен напон Ue(V)
Номинална контролна моќност Pe
7. Потрошувачка на електрична енергија на прекинувачот (температура на околината +40℃)
8. Заштитни перформанси на интелигентен контролер
Интелигентниот контролер има карактеристики за заштита од прекумерна струја, како што се инверзно временско ограничување со долго доцнење со преоптоварување, инверзно временско ограничување за кратко доцнење на краток спој, временско ограничување за кратко одложување на краток спој, моментална заштита од краток спој, итн. Исто така, има еднофазна заземјување и заштита од истекување, оптоварување мониторинг и други карактеристики.
Заштитните тековни и временски параметри на одликата за заштита од прекуструјна заштита обично ги поставува производителот според барањата за нарачка на корисникот.Заштита од прекуструјна неутрална линија на четириполен прекинувач, параметарот време автоматски ја следи вредноста на поставување на фазна линија пропорционално.Пропорционалниот број го избира корисникот, односно, номиналната струја на N-пол IN е 50%ln или 100%ln.Ако корисникот нема посебни барања при нарачката, тогаш конфигурирајте и приспособете според Табела 8.
◇Доколку корисникот нема посебни барања при нарачката, фабричката поставка на интелигентниот контролер за патување е конфигурирана според следната табела:
Тековна поставка вредност Ir1
Вредност за поставување на одложеното време t1
Кратко доцнење на краток спој
Тековна поставка вредност Ir2
Вредност за поставување на одложеното време t2
Вредност за поставување на моменталната струја на краток спој Ir3
12 во (во: 2000 А) и 10 инчи (во: 2000 А)
Тековна поставка вредност Ir4
0,8 Ин или 1200 А (Изберете го малото)
0,8 Ин или 1200 А (Изберете го малото)
0,6 Ин или 1600 А (Изберете го малото)
Вредност за поставување на одложеното време t4
Следете ја струјата Ic1
Следете ја струјата Ic2
Функционални карактеристики на различни типови на интелигентни контролери
Тип М: покрај четирите карактеристики за заштита на делот: долго временско доцнење со преоптоварување, кратко временско одложување на краток спој, моментално и заземјување, исто така има и индикација за статусот на дефект, запис за дефект, тест функција, дисплеј на амперметар, дисплеј на волтметар, различен алармен сигнал излез, итн Има широк опсег на вредности на заштитните карактеристични области и комплетни помошни функции.Тој е мултифункционален тип и може да се примени за повеќето индустриски апликации со високи барања.
Тип H: Може да ги има сите функции од типот М.Во исто време, овој вид на контролер може да ги реализира „четирите далечински“ функции на телеметрија, далечинско прилагодување, далечински управувач и далечинско сигнализирање преку мрежната картичка или конверторот на интерфејсот.Погоден е за мрежниот систем и може централно да се следи и контролира од горниот компјутер.
1. Функција на амперметар
Струјата на главното коло може да се прикаже на екранот.Кога ќе се притисне копчето за избор, ќе се прикаже струјата на фазата во која се наоѓа показното светло или максималната фазна струја.Ако повторно се притисне копчето за одбирање, ќе се прикаже струјата од другата фаза.
2. Функција за самодијагностика
◇ Единицата за патување има ◇ функција за локална дијагноза на дефекти.Кога компјутерот ќе се расипе, може да испрати грешка „Е“ на екранот или алармот и истовремено да го рестартира компјутерот, корисникот исто така може да го исклучи прекинувачот кога е потребно
◇Кога локалната амбиентална температура ќе достигне до 80℃ или температурата во кабинетот надминува 80℃ поради топлината на контактот, може да се издаде аларм и прекинувачот може да се отвори при мала струја (кога тоа го бара корисникот)
3. Функција за поставување
Притиснете ги функциските копчиња за долго одложување, кратко доцнење, моментално, заземјување и копче +, – за произволно да ја поставите потребната струја и времето на одложување според барањата на корисникот, и притиснете го копчето за складирање откако ќе се достигне потребното време на струја или одложување.За детали, видете го поглавјето за инсталација, употреба и одржување.Поставувањето на единицата за патување може веднаш да престане да ја извршува оваа функција кога ќе се појави дефект на прекумерна струја.
4. Функција за тестирање
Притиснете го копчето за поставување за да ја направите поставената вредност актуелна на долго одложување, кратко одложување, моментална состојба, школка на индикаторот и копчето +,-, изберете ја потребната тековна вредност, а потоа притиснете го копчето за тестирање за да го извршите тестот за ослободување.Постојат два вида клучеви за тестирање; едниот е клуч за тестирање што не се исклучува, а другиот е клуч за тестирање со исклучување.За детали, видете го тестот на уредот за исклучување во поглавјето Инсталација, употреба и одржување.Поранешната функција за тестирање може да се изврши кога прекинувачот е поврзан на електричната мрежа.
Кога ќе се појави прекумерна струја во мрежата, функцијата за тестирање може да се прекине и да се изврши заштита од прекумерна струја.
5. Функција за следење на оптоварувањето
Поставете две вредности за поставување, опсег на поставување Ic1 (0,2~1) In, опсег на поставување Ic2 (0,2~1) In, карактеристиката за одложување Ic1 е карактеристика на инверзно временско ограничување, нејзината вредност за поставување на одложување е 1/2 од вредноста на поставувањето на долго одложување.Постојат два вида карактеристики на доцнење на Ic2: првиот вид е карактеристика на инверзно временско ограничување, вредноста на поставувањето на времето е 1/4 од вредноста на поставувањето на долго одложување;вториот вид е карактеристика на временско ограничување, времето на доцнење е 60 секунди.Првото се користи за отсекување на најмалку важното оптоварување на долната етапа кога струјата е блиску до поставката за преоптоварување, втората се користи за отсекување на неважното оптоварување на долната фаза кога струјата ја надминува вредноста на Ic1, потоа струјата паѓа за да се направат главните кола и важните кола за оптоварување да останат напојувани.Кога струјата ќе падне на Ic2, се издава команда по доцнење, а колото што е отсечено од долната фаза повторно се вклучува за да се врати напојувањето на целиот систем и функцијата за следење на оптоварувањето.
6. Приказ на функцијата на единицата за исклучување
Единицата за исклучување може да ја прикаже својата работна струја (т.е. функцијата на амперметар) за време на работата, да го прикаже делот одреден со неговите заштитни карактеристики кога ќе се појави дефект и да го заклучи екранот на дефектот и струјата на дефект по прекинот на колото и да ги прикаже струјата, времето и делот категорија на делот за поставување во времето на поставување.Ако се работи за одложено дејство, показното светло трепка за време на дејството, а показното светло се менува од трепкање во постојано светло откако ќе се исклучи прекинувачот.
7.MCR on-off и аналогна заштита од исклучување
Контролерот може да биде опремен со MCR за вклучување-исклучување и аналогна заштита од исклучување според потребите на корисникот.Двата режими се моментални дејства.Сигналот за струја на дефект испраќа инструкции за акција директно преку колото за споредба на хардверот.Тековните вредности за поставување на двете дејства се различни.Вредноста на поставката на аналогното исклучување е висока, што е генерално максималната вредност на вредноста на моменталниот домен за заштита на контролорот (50ka75ka/100kA), Контролорот работи цело време и генерално се користи како резервна копија.Сепак, вредноста на поставувањето на MCR е ниска, генерално 10 kA.Оваа функција работи само кога контролорот се вклучува, не работи при нормално затворено работење.Корисникот може да бара посебна вредност за поставување со точност од ±20%.
Механизмот за испреплетување може да блокира два или три прекинувачи за повеќеканален систем за напојување.Уредот за механичко блокирање е инсталиран на десната табла на прекинувачот.Кога е инсталиран вертикално, прекинувачот е испреплетен со поврзувачка шипка;кога е поставен хоризонтално или вертикално, прекинувачот е испреплетен со челичен кабел, а уредот за испреплетување го инсталира корисникот.Видете ги сл. 1 и сл. 2 за испреплетениот шематски дијаграм.
◇ Приклучна шипка што ги блокира трите вертикално инсталирани прекинувачи
◇ Челични кабли блокираат два прекинувачи инсталирани хоризонтално
Облик и димензии на инсталација
◇ CAW6-1600 (200-1600A фиксен тип)
Претходно: ОЕМ висококвалитетни контакторски серпентина Производители – CC1 Series AC Contactor for 115-1000A – Changan Group
Следно: 4.5KA&6KA Мини прекинувач од економски тип DZ47-63S
Прекинувач на електрично коло
Прекинувач за заштита на моторот
Прекинувач со обликуван случај
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја
ДОБИЈТЕ НАЈНОВИ ВЕСТИ ОД НАС
Changan Group Co., Ltd е производител на електрична енергија и извозник на индустриска електрична опрема.Посветени сме на подобрување на квалитетот на животот и животната средина со професионалниот тим за истражување и развој, напредно управување и ефективна услуга.
RCBO / RCCB / ELCB / RCD
Прекинувач со обликувана кутија (MCCB)
бр.288 Веи 17-ти пат, Јуекинг економска развојна зона, Јуекинг, Венжу, провинција Жеџијанг, НР Кина
© Авторски права 20102021: Сите права се задржани.
Притиснете Enter за пребарување или ESC за затворање