hu hu en hu hu hu hu de hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu de hu hu hu hu hu hu hu ga de hu de hu fr hu hu en hu en hu et de en hu en hu hu en hu hu hu hu hu hu hu eo en hu hu hu en pl en hu hu hu en en en hu hu hu hu en zh en hu hu hu hu en zh en hu hu hu hu en cs en hu hu hu hu en hu en hu en
H-1172 Budapest, Újszilvás u. 48-50.
ENERGOTRADE Vállalkozási és Szolgáltató Kft.
Hővisszanyerős légfűtő és lakásszellőztető berendezések
Oktatási, kereskedelmi és ipari létesítmények
E: energotrade kukac energotrade.hu
A műanyag alapú lemezes hővisszanyerőket a friss levegő előmelegítésére használják a távozó levegő hőjének nagy hatásfokú hővisszanyerés felhasználásával mind a családi, mind a kereskedelmi, ipari létesítményekben.
A lemezes hővisszanyerők két féle kialakításban készülnek – keresztirányú 50-67% hatásfokkal és ellenáramú 70-90% hatásfokkal. A lemezes hővisszanyerők mindegyike hPS alapú műanyag. Kis tömeg, magas hővisszanyerési hatásfok, a befújt és elszívott levegő teljes mértékű elszeparálása, rendkívüli ellenállóképesség a környezeti hatásokkal szemben (pl.: uszodák, gyáregységek) és kismértékű nyomásesés jellemzik ezeket. A hővisszanyerők a megrendelői igényeknek megfelelően különböző kialakításban és méretben készülnek. Agresszív környezetben műanyag házban kerülnek beépítésre. Továbbá beépített by-pass-al történő ellátásuk is lehetséges.
Magas hővisszanyerési hatásfok (54-90% típustól függően)
150 m3/ó - 17.000 m3/ó térfogatáram tartomány
Rendkívüli ellenálló képesség a környezet hatásaival szemben
A kialakítások széles skálája a felhasználási igényeknek megfelelően
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÍPUSOK ÁTTEKINTÉSE
Általános felhasználású hővisszanyerő hőszigetelt házban, kezelő ajtóval
Beépített keresztáramú (K) vagy ellenáramú (S) hővisszanyerő három méretben (S1, S2, S3), akár 90 % hővisszanyerési hatásfokkal
Kiegészíthető beépített by-pass csappantyúval (B), keverő zsaluval (C), frisslevegő (Fe) és/vagy használt levegő (Fi) szűrővel, frisslevegő (Ke) és/vagy használt levegő (Ki) zsaluval – bármely kombinációban
Elterjedt, általános felhasználású hővisszanyerő, alapvetően „szellőztető gép ventilátorok nélkül“
Beépített keresztáramú (K) vagy ellenáramú (S) hővisszanyerő
Kiegészíthető beépített by-pass csappantyúval (B), keverő zsaluval (C), frisslevegő (Fe) és/vagy használt levegő (Fi) szűrővel, fűtőkaloriferrel (T), vizes hűtőkaloriferrel (CHW), direkt hűtőkaloriferrel (CHF), frisslevegő (Ke) és/vagy használt levegő (Ki) zsaluval – bármely kombinációban
Általános felhasználású hővisszanyerő lapos peremes csonkokkal
Beépített keresztáramú (K) vagy ellenáramú (S) hővisszanyerő
Általánosan használható az európai gyártók járatos légcsatorna méreteihez, egységes mérettel és csatlakozásokkal
Kiegészíthető beépített by-pass csappantyúval (B), és mozgatómotorral
Keresztáramú (K) hővisszanyerő légcsatornához csatlakoztatható keretben
Egységes modul 710 mm széles keretben
500, 1000, 1500 és 2000 mm magas (atipikus méretben kérésre)
Kiegészíthető beépített by-pass csappantyúval (B), és mozgatómotorral
Speciális, növelt vegyi ellenállású típus, RVT módosított változata
Keresztáramú (K) hővisszanyerő polipropilén keretbe építve peremes csatlakozócsonkokkal és M8 furatokkal a légcsatornára kötéshez
Egységes modul 710 mm széles keretben
500, 1000, 1500 és 2000 mm magas (atipikus méretben kérésre)
Speciális, növelt vegyi ellenállású típus
Keresztáramú (K) hővisszanyerő polipropilén keretbe építve perem nélküli négyszögletes csatlakozócsonkokkal
Egységes modul 710 mm széles keretben
310, 380, 530 és 780 mm magas (atipikus méretben kérésre)
Tovább a kapcsolódó oldalakhoz
Copyright © Energotrade 2006-2011