hu en hu hu hu hu hu hu ceb hu ceb hu ceb hu ceb hu ceb hu ceb hu hu hu hu hu en en hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu de hu hu hu pl hu cs en hu hu hu hu sv hu en hu hu en hu hu fr hu hu hu en hu hu hu hu hu hu hu fr hu fr hu hu hu hu hu hu hu de ceb hu ceb hu ceb hu ceb hu ceb hu hu
Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
a görgetősáv használatával érhető el.
Nevelős Gábor - Dr. Szánthó Zoltán:
Használati meleg víz készítése napenergiával
Több hőt a Napból – Támogatási formák a termikus napenergia-hasznosítás ösztönzésére
Perényi Tamás DLA - Kolossa József DLA - Hild György DLA:
Intelligens Lakóépület – Intelligens Környezet
Reconstruction of heat source for using biomass
Az okos kémény energia-hatékony!
Európai Hőszivattyús Monitoring Programok
Új hőszivattyú a Vaillant-palettán
Air Trade Centre Hungary Kft.:
Energiatakarékos megoldás az ATC-től családi házak, lakóépületek fűtésére, hűtésére és melegvízellátására
LG Electronics Magyar Kft.:
Kovács Gyula - Dengel Krisztián:
Ünnepélyesen átadták a Budapesti Nemzetközi Repülőtér központi utascsarnokát
Egy műemlékfelújítás hűtéstechnikai megoldásai – Szivárvány Kultúrpalota, Kaposvár
Épületgépészeti méréstechnikai újdonságok a SIEMENS-től
Egy műemlékfelújítás hűtéstechnikai megoldásai – Szivárvány Kultúrpalota, Kaposvár
Még nem érkezett hozzászólás!
Egy műemlékfelújítás hűtéstechnikai megoldásai – Szivárvány Kultúrpalota, Kaposvár
Minden hűtési rendszer kialakításánál az egyik legfőbb tervezési problémát a hűtőgép és a kültéri egység elhelyezése okozza a sokféle figyelembe veendő követelmény miatt (helyigény, a megfelelő mennyiségű és hőmérsékletű hűtőlevegő biztosítása, zajkövetelmények, esztétika). A megoldás megtalálása egyik épületnél sem egyszerű feladat, a műemlék épületek felújítása esetében azonban kifejezetten nehéz.
A legnagyobb gond a kaposvári régi Szivárvány mozi felújítása során is ebből adódott. Az épület Kaposvár belső városmagjában helyezkedik el, 1927-ben épült, eredetileg artdeco stílusban. A sétálóutcává alakított városközpont patinás épületét 2010-ben, a „Pécs, Európa kulturális fővárosa” programsorozatokhoz kapcsolódóan újították fel.
A korábbi moziépület funkcióit kibővítették: a nézőtér a megmaradó mozi funkció mellett színházi előadások rendezésére is alkalmassá vált, és a színpadot komplett szcenikával alakították ki. A mozgatható padlójú nézőtér (amely a színpaddal egy szintbe hozható) báltermi rendezvények megtartására is megfelelővé teszi a teret, a karzat leválasztható része pedig konferenciateremmé is alakítható. Az előcsarnok napközben kávéházként üzemeltethető, a konferenciatermekhez kapcsolódó kistermek pedig nyilvános internetpont funkcióra is használhatók.Asokféle, flexibilisen alakítható épületfunkció épületgépészeti tervezési szempontból mégis a hűtéstechnikai megoldások miatt volt elsősorban kihívás. A belső nagyterű közönségforgalmi terek hűtését főként légtechnikai rendszerekkel kellett megoldani, egyrészt a belsőépítészeti kialakítás (a műemlék jelleg), másrészt a funkció miatt; és mindenképpen nagy kapacitású és flexibilitású csendes hűtést kellett megvalósítani.
A színpadi tér, a bálteremmé alakítható nézőtér, valamint a konferenciaterem elárasztásos szellőztetéssel kombinált hűtést kapott, az előcsarnok-kávézó felülethűtést, illetve a rendezvények idejére szintén elárasztásos hűtött szellőztetést; míg a kistermek és a hűtést igénylő kiszolgáló helyiségek fal-, illetve mennyezethűtést kaptak.
Az épület műemlék jellege miatt a hűtőgép kültéri kondenzátorának elhelyezésére semmiféle megszokott lehetőség nem volt, így mindenképpen az épületen belül kellett elhelyezni a hűtőgépeket. Bár az épület nem túl jelentős alapterületű (1670 m2), a nagy befogadóképesség és a funkció miatt a belső hőterhelés eléri 130 kW nagyságrendet, az épület teljes hőterhelése pedig a 190 kW-ot. Az építész tervezővel történt egyeztetések során a szellőzéshez szükséges rácsokat rejtetten a tetőn alakítottuk ki, de a beltéri hűtőgép levegőellátásához szükséges rácsfelületeket már nem lehetett kialakítani.
A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!
Minden jog fenntartva! - 2022 - Magyar Épületgépészet