hu en hu hu hu hu hu hu ceb hu ceb hu ceb hu ceb hu ceb hu ceb hu hu hu hu hu fr en hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu cs en es hu hu hu hu hu hu hu de hu hu hu hu hu eo hu sl hu hu hu hu hu hu hu es hu fr pl es pl hu hu hu hu hu hu hu hu de ceb hu ceb hu ceb hu ceb hu ceb hu hu
Honlapunk alsó tartalma 1360*768 pixel
a görgetősáv használatával érhető el.
Mészáros Ferenc - Dr. Barna Lajos:
Baumann Mihály - Dr. Fülöp László PhD - Budulski László - Schneider Roland:
Dr. Magyar Zoltán PhD:
Termikus műemberek alkalmazása hőkomfort mérésekhez
Eördöghné Dr. Miklós Mária PhD:
Víz és vízszolgáltatás – háttéradatok a vízellátás tervezéséhez
Kabele, Karel - Dvořáková, Pavla:
Modelling and Simulation of Radiant Heating and Cooling Systems
Kiss László - Fonó György:
Passzívpanelház energetikai korszerűsítésének gépészeti koncepciója
A hatékonyság nem csak megtakarítás: bevétel is lehet
Épületek légtömörségi hibáinak, fűtési és klímarendszerek veszteségeinek feltárása
AutoCAD MEP 2012 – az épületgépészeti célszoftver
A kéménytechnika alapkövetelménye a biztonságos üzemelés
Módosult az MSZ 845 jelzetű nemzeti kéményszabvány
Erdélyi Barna - Kiss László:
Thermal Response Test – Földhőszondás hőszivattyús rendszerek földtanilag megalapozott tervezése
Még nem érkezett hozzászólás!
Kiss László - Fonó György
VDP Klímatechnika Plusz Kft.
VDP Klímatechnika Plusz Kft.
A hőszivattyúzás egyik leggazdaságosabb esetének, a technológiai hűtési rendszerek hulladékhőjének (kondenzációs hőjének) hasznosítása különböző – például épületenergetikai – célra már régóta alkalmazott megoldás, ám egy-egy konkrét megvalósítás a rendszerek egyedi volta miatt szakmai kihívás elé állíthatja a tervezőket, kivitelezőket.
Cikkünkben egy műanyagüzem energetikai korszerűsítési folyamatát vázoljuk fel, remélve, hogy megoszthatunk általánosítható eredményeket is.
A Mikropakk Műanyagfeldolgozó és Szerszámgyártó Kft. budapesti telephelyén a fröccsöntő gépek hűtésére osztott léghűtéses folyadékhűtőkkel előállított 13–15 °C hőmérsékletű hűtöttvizet alkalmaznak. A két folyadékhűtő beltéri egységei közös gépházban, léghűtésű kondenzátorai két csoportban a tető szélén vannak. Együttes névleges hűtőteljesítményük 280 kW. Mindkét berendezés két, független hűtőkört tartalmaz, az egyikben hűtőkörönként 1 – 1, a másikban hűtőkörönként 2 – 2 Scroll kompresszorral. Tehát 4 darab, egymástól független hűtőkörrel számolhatunk és 6 teljesítményfokozattal.
A folyadékhűtők beépített együttes teljesítménye nagyobb a hűtési igénynél. Az üzem hűtési igénye a termeléstől függően 50–200 kW, amelyek összesített kondenzációs hője kerekítve 65–260 kW.
A telephely épületei közül a régebbi építésű csarnok fűtésére radiátorok és termoventilátorok szolgálnak, az újabb irodaépület és gyártócsarnok fűtése fan-coilokkal, illetve termoventilátorokkal történik. Egy 8000 m3/h névleges légszállítású légkezelő a régi épület gyártócsarnokának szellőzését látja el.
A csarnokokban a technológiából adódóan jelentős a hőfelszabadulás.
A fűtési rendszer eredeti hőforrása külön kazánházban telepített 3 db 115 kW egységteljesítményű atmoszférikus gázkazán volt, a HMV termelésé pedig két, a régebbi épületben, az öltözőknél elhelyezett gáztüzelésű tárolós melegvíztermelő.
A teljes cikk letöltéséhez jelentkezzen be!
Minden jog fenntartva! - 2022 - Magyar Épületgépészet