hu hu hu hu hu cs hu hu hu hu hu hu en hu hu hu hu hu cs hu hu hu hu hu hu hu hu en hu hu hu en hu en hu ca hu hu hu es ru hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu eu hu hu hu hu hu hu hu hu oc hu hu hu hu hu es fr hu en hu en hu hu hu fr hu es hu sv hu hu hu hu hu hu hu en en en hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu sv hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu nl hu hu hu hu hu hu hu hu en hu fr hu es en en hu hu hu hu hu
Monoblokkos Osztott (split) All in One (beépített HMV tárolóval)
A kosár üres. Vásárláshoz kattintson ide!
Nettó: 557 100 Ft
Kérjen egyedi árat telefonon!
06 70 273 5379
Nem kérek plusz szolgáltatást
Klímaszerelés (Minimum nettó 70 000 Ft (2 méter csőhosszig), amely a szerelőnek fizetendő telepítéskor. Az ár 1 darab berendezés beszerelésére értendő!) 0 Ft / db
Az általunk forgalmazott klímaberendezések telepítését vállaljuk Budapesten, Pest megyében, Hajdú Bihar és Szabolcs-Szatmár Bereg megye egész területén.Továbbá az M3-as autópálya 40 km-es körzetében.Árainkról a Klímaszerelés menüpont alatt tájékozódhat, vagy ügyfélszolgálatunkon érdeklődhet.
Hálózati áram (V/f/Hz) 230/1/50
Javasolt biztosíték (A) C 10A/C 20A (beltéri/kültéri)
Külső statikus nyomás (max) (Pa) 80
Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) 35 / 59
Névleges fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) 6.906
Szükséges rásegítőfűtés a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) 1.694
Bivalens hőmérséklet (°C) -7
Belső hőm. Hűtés (°C) 17 - 32
Belső hőm. Fűtés (°C) 0 - 30
Külső hőm. Hűtés (°C) -15 - 50
Külső hőm. Fűtés (°C) -15 - 24
Beltéri hangnyomásszint dB(A) (min./köz./max.) v. (max.) 14/46/50
Beltéri hangteljesítményszint dB(A) (max.) 65
Kültéri hangteljesítményszint dB(A) 70
Max. össz. csőhossz (m) 50
Max. szintkülönbség (m) 25
Méret (mm) (Szél.xMag.xMély.) mm
Beltéri (Szél.xMag.xMély.) (mm) 1140x270x775
Kültéri (Szél.xMag.xMély.) (mm) 900x860x315
Éves energia fogyasztás ** (kWh/év)
Időzítés 24 óra (idő intervallum)
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között) Igen
Automatikus újraindulás áramkimaradás esetén Igen
DC inverter Igen (3D)
5 fokozatú kültéri ventilátor Igen
"ZAFIR BLUE" bevonatú hőcserélő Igen
Frisslevegő bekötési lehetőség Igen
Körkeresztmetszetű csatlakozó idom (befúváshoz) Igen
Áthelyezhető hőmérséklet érzékelés Igen
1174 Budapest, Ferihegyi út 302.
06 70 273 53 79
© Copyright - Sat-Inverter Kft.
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz marketing jellegű cookie-kat engedélyezhet, amivel elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.