hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu en hu en en hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu en hu en en hu hu es hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu en hu en en hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu en hu en en hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu de hu hu hu hu de hu hu hu hu de en hu en hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu en en en en hu hu hu hu hu hu hu hu hu en en en en hu de hu hu en hu hu hu en hu hu en en en hu en
Milyen mérőóra kell a napelemes rendszerhez - Napelemespályázatok
A napelemmel termelt és felhasznált energia mérése a csatlakozási pontokon elhelyezett kétirányú mérőberendezésekkel történhet. Ezeken az úgynevezett ad-vesz mérőórákon külön-külön számlálón jelenül meg a felhasznált és a napelemmel termelt villamos energia mennyisége.
Ezek a mérőberendezések fázisonkénti mérőművel rendelkeznek, tehát abban az esetben is pontosan regisztrálják a napelemes termelést és felhasználást, ha háromfázisú a csatlakozás, de a napelemes termelő berendezés csak az egyik fázisra csatlakozik.
Egyfázisú napelemes fogyasztói csatlakozás esetén maximum 5 kVA-es napelemes termelő berendezés csatlakoztatható. Fontos, hogy ezt a szabályt akkor is be kell tartani, ha a rendelkezésre álló teljesítmény lehetőséget adna nagyobb a csatlakozási teljesítményre.
Háromfázisú fogyasztói csatlakozás esetén a napelemes termelő berendezés egyfázisú (max. 5 kVA), kétfázisú vagy háromfázisú is megvalósítható.
Háromfázisú fogyasztói csatlakozás esetén egyfázisú napelemes termelő berendezés hálózatvizsgálat nélkül 2,5 kVA-ig csatlakoztatható.
2,5 és 5 kVA közötti névleges teljesítőképességű termelőegységek egyfázisú csatlakoztatását az elosztó hálózati engedélyes a hálózati paraméterek figyelembevételével, az igénybejelentésre adott műszaki-gazdasági tájékoztatóban írt feltételekkel engedélyezheti.
Ha a csatlakoztatni kívánt termelő berendezés három fázisra csatlakozik, de fázisonként beépített berendezésekkel rendelkezik, a fázisaszimmetria nem haladhatja meg az 5 kVA-t.
Ad-vesz mérőórával való elszámolás
Az elszámolás alapját minden esetben az ad-vesz mérőóráról leolvasott mérési adatok képzik. Az elfogyasztott és a többletként betermelt energia egyenlegének megállapítását követően elszámoló számla kerül kiállításra.
HMKE üzemeltetése esetén a hálózatra adott, illetve a hálózatból vételezett villamos energiát a csatlakozási ponton külön-külön kell megmérni. A kétirányú mérésre alkalmatlan fogyasztásmérő berendezés lecserélésre, a kétirányú mérésre alkalmas fogyasztásmérő berendezés pedig átprogramozásra kell hogy kerüljön.
A napelemes mérőberendezésre cseréjét, illetve átprogramozását a hálózati engedélyes egyeztetett időpontban végzi. A napelem mérőhely megfelelő kialakítása, szabványossá tétele a felhasználó feladata. A napelemes mérőhely megfelelőségéről, a szükséges átalakításokról regisztrált szerelő tud nyilatkozni.
A kétirányú napelemes fogyasztásmérő berendezés minden esetben elektronikus kivitelű, ennek kezelhetősége, programozása, elektronikus leolvasása szükségessé teszi a napelemes fogyasztásmérő berendezéshez való hozzáférést, ami a mérőszekrény fedelén elhelyezett nyitható ajtóval biztosítható
A fogyasztásmérő (ad-vesz mérő más néven kétirányú mérő) berendezés költségeinek viselésére 3x16A teljesítmény határig a felhasználókra, a felett az erőművekre vonatkozó szabályok alkalmazandók.
E szerint az ad-vesz mérő vagy másképpen kétirányú mérő felszerelésének költségei 3x16A teljesítmény határig ingyenes, 3x16A teljesítmény határ felett pedig a fogyasztó, azaz HMKE felhasználó számára díjköteles, mely díj szolgáltatónként eltérő lehet.
A napelemes rendszerek esetében tehát szükségünk lehet egy speciális kétirányú mérésre alkalmas mérőóra beszerzésre. Ezt alapesetben a napelemes rendszert elkészültét követően a helyi szolgáltató szakemberei felszerelik számunkra és a felszerelés pillanatától már értékesíthetjük is a többletként megtermelt energiát.
Kiváncsi mennyibe kerülne kiváltania a villanyszámláját?
Kattintson ide és számolja ki kalkulátorunk segítségével!
Ossza meg ezt a bejegyzést!
ElőzőElőző bejegyzésÍgy számol el az áramszolgáltató a megtermelt árammal
Következ bejegyzésNapelemes pályázat magánszemélyeknekKövetkező
Elkészült a Duke Energy 700 MW-os floridai PV portfóliójának végső projektje
A Duke Energy amerikai közműszolgáltató befejezte összesen 700 MW összkapacitású,
India 2023-ra 20 GW napelemet épít ki
A JMK Research szerint India több mint 12 GW napelemet
A perovszkit cellák záróirányú előfeszítése veszélyezteti a technológia életképességét
Egy új kutatás szerint a perovszkit napelemek a hagyományos szilícium
1222Budapest, Méz utca 11.
1105 Budapest, Gergely utca 14. fszt. 1.
+36 20 3516 383
© napelemespalyazatok 2021 - Minden jog fenntartva
Ez a weboldal sütik használatával javítja a látogatói élményt. Feltételezzük, hogy ez rendben van, de ki is kapcsolhatja. Cookie beállításokELFOGADOM
Adatvédelmi és süti irányelvek
Ez a weboldal sütik segítségével javítja az Ön élményét, miközben Ön a weblapon navigál. Ezek közül a sütik közül a szükséges kategóriába sorolt ​​sütik az Ön böngészőjében tárolódnak, mivel ezek elengedhetetlenek a weboldal alapvető funkcióinak működéséhez. Ezenkívül harmadik féltől származó sütiket is használunk, amelyek segítenek nekünk elemezni és megérteni, hogyan használja ezt a weboldalt. Ezeket a sütiket csak az Ön hozzájárulásával tárolja az Ön böngészőjében. Önnek lehetősége van ezeknek a sütiknek a letiltására is. Ezeknek a sütiknek a letiltása azonban hatással lehet a böngészési élményre.
A szükséges sütik nélkülözhetetlenek a webhely megfelelő működéséhez. Ez a kategória csak azokat a sütiket tartalmazza, amelyek biztosítják a weboldal alapvető funkcióit és biztonsági jellemzőit. Ezek a sütik nem tárolnak semmilyen személyes információt.