hu hu fr hu it hu hu nl hu hu hu hu hu hu hu en hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu fr hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu en hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu fa hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu en hu hu hu en hu en hu hu hu hu hu hu hu hu hu nl hu hu hu hu hu hu hu hu de de en hu es en es hu hu hu
Hűtőközeg lefejtő, klímagáz lefejtő - Fieldpiece MR45INT
Ft (HUF) EUR - €
A kosár üres. Vásárláshoz kattintson ide!
Rendeléseit a GLS Futárszolgálat szállítaj
házhoz. A képre kapttintva tájékozódhat
Hűtőközeg lefejtő - Digitális lefejtő MR45INT 1LE teljesítmény
nettó ár: 479 700 Ft
bruttó ár: 609 219 Ft
LEFEJTŐ ÉS A/C TESZTEREK
Hűtőközeg lefejtő - Digitális lefejtő MR45INT 1LE teljesítmény
• A DC motor kicsi és könnyű.
• Kényelmes folyadék visszanyerés.
• A változtatható sebességű motor
• Gumi lábak és motor rögzítés a vibrációk
• 1 lóerős motor biztosítja a sebességet és a
• A mikrocsatornás pára-kondenzáló
gyorsabban hűt, különösen meleg
• Aktív elektronikus védő és érzékelő
• Gumírozott ház védi az alkatrészeket
• Kopásálló kerámia hengerek
• Sínes csúszkák védik a gépet és annak
• Hosszú élettartamú szelepfedelek.
• Nedvességtől védett elektronika
• Működési feszültség 200 és 250 VAC között
Digitális hűtőközeg lefejtő / Klímagáz lefejtő
Intelligens, változó sebességű DC motor
A fejlett motorvezérlés igazodik a bejövő áramerősséghez
A mikrocsatornás pára-kondenzáló gyorsabban hűt, különösen meleg napokon
1 LE tejesítmény, 3000 fordulat/perc
nettó ár: 479 700 Ft
bruttó ár: 609 219 Ft
A hűtőközeg lefejtő műszaki adatai:
Kijelző: 2 x 10000 elemes LCD státusz üzenetekkel.
Mérési ráta: 3.3 másodpercenként
Bemeneti port nyomásérzékelő tart.: -76cmHg - 4100kPa
Kimeneti port nyomásérzékelő tart.: -76cmHg - 4100kPa
Nagy nyomáson kikapcsolás: 3850kPa, névleges
Felbontás és m. egységek: 5 Kpa, 1 psig, 0.05 bar, 0,01 Mpa
Nyomás érzékelő. Pontosság: 1.3 cmHg, ± 0.5 “ Hg ± (0.6% , +14 kPa olvasásig)
Utolsó helyreállítási vákuum: 38 cmHg, 14.9” Hg
Kompresszor: Két hengeres, inverz (olajmentes)
DC Motor: 9 mm rácsos szűrő, rozsdamentes.
A klímagáz lefejtő méretei: 376 mm x 250 mm x 344 mm
Max. áramfelvétel: 7.0 AAC
Bemeneti szűrés: 9 mm rácsos szűrő, rozsdamentes.
Működési környezet: 0°C - 50°C
Tárolási környezet: -20°C - 60°C
Jóváhagyott hűtőközegek: R12, R134A, R22, R401A (MP39), R401B, R401C, R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R408A, R409A, R410A, R411A, R411B, R412A, R500, R502, R507, R509.
Amennyiben klímakereső műszert keres, azt szintén megtalálja nálunk!
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
2038 Sóskút, Ipari Park 3508/65 hrsz
Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz marketing jellegű cookie-kat engedélyezhet, amivel elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.