hu hu nl fr hu hu hu hu hu hu hu hu fr hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu en hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu en en hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu en hu en hu en hu en hu hu hu en hu hu hu en en hu hu hu hu hu hu
Szaktanácsadás projekttervezés és menedzselés - Érintésvédelem, villanyszerelés, energia megtakarítás, villámvédelem
Levill Max Kft. Horváth Levente László
Kezdőlap | Referenciák | LESZ | Céginformáció
Elektromos és hibrid autók érintésvédelmi felülvizsgálata (VBF)
Cím: 2881 Ászár Báthori út 5 sz
Köszönjük, hogy megszavazta a bizalmat nekünk és ellátogatott oldalunkra!
Remélem sokéves tapasztalatunkkal és szakmai odafigyelésünkkel tudunk segíteni Önnek is valódi megoldást adni a szakmai kérdésére!
Horváth Levente László vagyok, világítástechnikai, és (érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi) szakértőként keresem a megoldásokat minden új elektromos technikai kihívásra. Szeretnék segíteni a Kedves Érdeklődőnek, amennyiben olyan kérdése van, amire még nem talált kielégítő és megfelelő mélységű választ. Ha megszavazza nekem és cégemnek a bizalmat, kérem keressen fel minket akár e-mailban:
világítástechnika energia megtakarításai (avagy hagyja, hogy pénzt keressek Önnek: akár 25-40% megtakarítás)
érintésvédelem, tűzvédelem (EBIF), villámvédelem (káresetek, hibák, új felülvizsgálatok a biztonság kifizetődő!)
ipari villamos hálózatok kivitelezése (0,2kV;0,4kV) , a specialitás a specialitásunk!
gyártógépek, gépsorok beüzemelése, egyedi igényre szabottan!
intelligens lakóépület (PLC vezérlés), életet viszek otthonába!
árajánlat készítés (fixösszeg + jutalék), korrekt átlátható tervezés!
projektek felügyelete (elektromos) , kintről nézve saját szemmel minden más!
Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata
Érintésvédelmi mérés, jegyzőkönyv készítés
Villamos berendezések szabványossági felülvizsgálata
Ingyenes szaktanácsadás, helyszíni felmérés és költségvetés készítés
A villanyszerelés már a tervezésnél megkezdődik!
Fontos figyelmet fordítani az alábbi területekre:
Szelektív érintésvédelmi rendszer kiépítése
világítástechnika energia megtakarításai (avagy hagyja, hogy pénzt keressek Önnek akár 25-40% megtakarítás)
érintésvédelem, tűzvédelem (EBIF), villámvédelem (káresetek, hibák , új felülvizsgálatok a biztonság kifizetődő!)
ipari villamos hálózatok kivitelezése (0,2kV;0,4kV) , a specialitás a specialitásunk!
gyártógépek, gépsorok beüzemelése, egyedi igényre szabottan!
intelligens lakóépület (PLC vezérlés), életet viszek otthonába!
árajánlat készítés (fixösszeg + jutalék) , korrekt átlátható tervezés!
projektek felügyelete (elektromos) , kintről nézve saját szemmel minden más!
Üzemi földelés: Az épület vagy létesítmény középfeszültségű illetve kisfeszültségű oldalán jó vezetőképességű földelő rendszert kell kiépíteni, mert a nem megfelelően létesített földelés üzemzavarokhoz vezethet illetve a védelmi autómatikák működését tévesen befolyásolja...
Szelektív érintésvédelmi rendszer kiépítése: Véleményem szerint nagyon lényeges, hogy az elektromos hálózat szelektíven legyen létesítve, tehát mindíg az adott védelmi szerv szólaljon meg először ami prioritás szerint be van állítva.Pl: Lakóépület elektromos betápjánál C20A kismegszakító majd lakáselosztónál C16A-es elosztó kerül felrakása így ez  szelektív védelemet eredményez. Az érintésvédelem hatékonyságát lehet növelni ÁVK felrakásával vagy másnéven (Életvédelmi relé) segítségével. A TN-C és TN-S rendszerek kitünő kiegészítő védelmi eszköze lehet az áramvédelmi kapcsoló...
Megfelelő vezeték méretezés:  Nem tudom eléggé hangsújozni de megteszem! A nagyobb és tartósabban kiterhelt vezetékszakaszokat érdemes nagyobb keresztmetszetű kábellel/vezetékkel szerelni! Nem mindíg a gazdaságosság a legfőbb szempont, ha el tudunk kerülni elektromos tüzet megfelelő méretezéssel és a vezetékek kötéseinek korrekt precíz összekötésével már jó eséllyel elkerűltünk egynéhány káresetet!! Ajánlott kötések wagó, kilincses wagó, sorkapocs, érvéghüvelyezés, saruzás. A sodrott kötéseket minden esetben kerűljük mert egyrészt a szabvány tíltja már a jól bevált MSZ 1600 is, valamint a melegedések és pontatlan kontaktusok többlet áramfelvételhez és elektromos tűzhöz is vezetnek!..
Megvilágítások testre szabása az adott területre: Fontos és hasznos feladat a világítótestek korrekt kiválasztása, hogy a megfelelő fényviszonyokkal tudjuk az adott munkahelyet megvilágítani. Pl. Esztergályos műhelyben mindíg 3 fázisú armatúrákat és rendszert alkalmazzunk, hogy a stroboszkóp hatást elkerüljük nehogy valaki véletlenűl megfogjon forgásban lévő testet mert ez balesetet okozhat. A sugárzott fény színe befolyásolja a hangulatunkat és érzéseinket, gondolok itt meleg és hideg fények alkalmazása. Pl. hidegfényű neon túlzott zárt térben fejfájást rosszullétet is eredményezhet. Főleg ha az armatúra csak 1 fázisú és még plusszban a stroboszkóp hatás is károsan befolyásolja a megvilágított felület érzékelését...
Elektromos leállások ésszerű gazdaságos elhelyezése:  Lakó és ipari épületekben egyaránt érdemes végig gondolni és megtervezni, hogy melyik területre mennyi és milyen keresztmetszetű kábellel tervezzünk. Egyrészt a túlzott felülbiztosítás tehát nem indokolt túl nagy keresztmetszet felesleges többletköltséggel jár valamint nincs zárlatkorlátozó hatása a hálózatnak. A másik véglet az alul méretezés mely melegedéssel jár és elektromos tüzet is okozhat. A hálózati topográfia kiválasztása is némi elemzést igényel mert a mostanában divatos strukturált hálózat kiépítése is akkor indokolt, ha épületelektronikai rendszerrel akarunk vezérelni valamely eszközt és ehhez külön betáplálás szükséges. Hagyományos Pl lakásokban az olyan szobákban ahol a csillárt akarjuk csak kapcsolni vagy még egy két fali lámpát felesleges strukturáltra szerelni a rendszert. A strukturált rendszernél is érdemes gazdasági számítást végezni. Központi helyen lévő Pl lámpák esetében több be-ki járat esetén (4-5) indokolt az ilyen kialakítás mert ezáltal a rendszer egyszerübben kezelhető lesz és gyorsabb telepíteni is...
Fáziskompenzáció megfelelő méretezése: Erőátviteli és világítási hálozatnál is nagyon fontos dolog a kompenzáció. Amennyiben a hálózatunk alul kompenzált és a fogyasztásmérő helyén sincs meg a megfelelő kompenzáció úgy számolnunk kell vele, hogy szolgáltatói oldalon büntetést kell fizetnünk mert a hálózatunkon túl nagy meddő teljesítményt állítunk elő ezáltal a cos fí értékét rontjuk! Nem elég csak a fogyasztás mérés helyén kompenzálnunk mert így csak a kimeneti cos fi értékünk lesz jó, de ez még nem garantálja a végpontokon a megfelelő kompenzáltságot. A túl nagy kiterjedésű vezetékhálózat induktívvá válik főleg ha fűtőbetéteket üzemeltetünk róla! Tehát minden esetben mérjük meg a végponton is a cos fi értékét. Ha túl kompenzálunk a hálózatunk kapacitívvá válik így felesleges kapacitív áramok folynak amennyiben nincs meg a megfelelő terheltsége a hálózatunknak. Tehát minden esetben kérjük szakember segítségét aki leauditálja a hálózatot és analizátor műszerrel hosszabbidejű mintavételezést tesz melyből következtetni lehet, hogy mikor  melyik napszakban  és mitől keletkezik a  nem kívánt  hálózati kiterheltség...
A témákkal kapcsolatban véleményét az alábbi e-mail címre várom:
Az Önök szolgálatában szaktanácsadójuk:
Kérje szaktanácsainkat tűzvédelemhez is!
A munkavédelmi előírások betartása minden vezető és alkalmazott érdeke, hiszen csak így tudnak anélkül együtt, egy területen dolgozni, hogy felesleges kockázatot vállalnának. A tűzvédelem is a munkavédelem kiépítésének a része. A tűzvédelem elsősorban a megelőzéshez tartozik, ugyanis egy olyan rendszer kiépítésében játszik szerepet, ami a tűzesetek kialakulásának megelőzését, valamint a vészhelyzetek eredményes elhárítását tűzi ki céljául.
Minden, az épületben, illetve a munkaterületen dolgozó alkalmazottnak részesülnie kell a tűzvédelemmel kapcsolatos oktatásban, hogy az így szerzett információk birtokában felkészültnek mondhassa magát. A menekülési útvonalak megismerése, a tűzoltó berendezések használata, a tűzvész esetén elvárt viselkedés elsajátítása mind a túlélés, illetve a vészhelyzet elhárításának a kulcsa.
Amennyiben szakmai tanácsadásra van szüksége mindezeknek a biztosításához, keressen minket tűzvédelemmel kapcsolatban is! Kollégáink várják megkeresését megadott elérhetőségeink  egyikén!
Impresszum és Tárhely Szolgáltató