de de en en en en en en en en en ar en ca en en en en en de de de de de pl de de de de de de de de de de de de de de de de de ca de de de pl de de de de de de en en
Im Zwischenboden unter der Revisionsklappe ist eine Steckdose (32A 6h), die wohl früher mal zu einem IBM-Großrechner geführt hat.
Sicherungskreis: 2F17 (Achtung, das sind 35A-Neozed-Schraubsicherungen TODO Ersatz bevorraten) , Sicherungskasten im Steigschacht EG
Die Klappe lässt sich nicht so gut mit dem Heber anheben weil der Teppich darauf nicht mehr richtig hält.
Am Fenster zum Innenhof. 16A 6h
Sicherungskreis: F26, Kombi-Sicherungsautomat im Steigschacht UG
An der Säule in der Werkstattmitte, für die großen Holzmaschinen. 16A 6h
Sicherungskreis: F31, Kombi-Sicherungsautomat im Steigschacht EG
Sicherungskreis: F11, Sicherungskasten im Wallensteinhaus EG, 35A Diazed (E27?). Es gehen irgendwie nur zwei Phasen, eine Phase (L1?) hat nur 150 V gegen die anderen und 5V gegen PE/N.
Im Sicherungskasten EG Wallensteinhaus ist theoretisch eine 32A 6h Steckdose, aber realistisch kann da nicht mal ein Stecker eingesteckt werden.
An einigen Stellen sind Stecksysteme Wieland Gesis Classic verbaut. Diese Steckdosenleisten sind dafür ausgelegt, dass sie verkettet werden können.
Suchbegriffe für Zwischenverlängerungen, Steckerleisten etc sind “Gesis GST” oder “GST18I3”.
Das wäre auch für Veranstaltungsbedarf auswärts (Congress etc) cool, eben wegen der Kaskadierbarkeit (solange Maximallast beachtet wird)
Last modified: 2021-06-27 15:38
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 4.0 International