fi fi jbo es fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi et fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi en fi fi en fi fi fi fi fi sv fi en fi sv fi fi fi fi en fi fi fi sv fi sv et fi fi fi hbs_lat fi th fi fi fi fi fi fi fr fi fi fr fi ca fi en fi fi sv fi en fi sv fi fi fi fi en fi fi fi sv fi sv et fi fi fi hbs_lat fi th fi fi fi fi fi fi fr fi fi fr fi ca fi en
Suunnittelijalle ja urakoitsijalle | Oulun Energia - Oulun Energia
Ammattilainen tai urakoitsija, tutustu kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeisiimme Oulun Energian verkon alueella.
Lämmityssuunnitelmat tehdään rakennuksen tehon- ja energiantarpeen selvittämiseksi. Kaukolämmöllä kannattaa hoitaa myös pesutilojen lattialämmitys ja ilmanvaihtokoneiden tuloilman lämmitys.
Käytämme liittymis- ja perusmaksun perusteena sopimusvesivirtaa, joten tehontarpeen määrittely toimintalämpötiloineen on ensiarvoisen tärkeää.
Lämmityssuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot:
Toimita lämmityssuunnitelma pdf-tiedostona sekä asema- ja pohjakuvat dwg-tiedostona osoitteeseen kl-tekninenneuvonta@oulunenergia.fi.
Asemapiirroksessa (1:200) tulee näkyä kaukolämpöputkireitti tai vähintään merkittynä kaukolämmön sisääntulokohta rakennukseen.
Pohjakuvassa (1:50) tulee näkyä kaukolämmön nousukulman ja mittauskeskuksen sijainti. Toimita suunnitelmat viimeistään kaksi kuukautta ennen lämmöntoimituksen aloittamista, jotta liittymän rakentamiselle jää riittävästi aikaa.
Kiinnitä suunnittelussa erityistä huomioita säätöventtiilien oikeaan mitoitukseen. Venttiilien mitoituksen tulee perustua todellisiin toiminta-arvoihin myös silloin, kun kyseessä on säätöventtiilin uusiminen.
Säätöventtiilit on mitoitettava Energiateollisuus ry:n suosituksen K1 mukaisesti
Säätöventtiilit on mitoitettava todellisella paine-erolla, joka on merkittävä suunnitelmiin
Säätöventtiilien auktoriteetti on tarkastettava todellisilla paine-eroilla
Jos kaukolämpöverkossa vallitseva paine-ero vaihtelee enemmän kuin 400 kPa, suosittelemme käytettäväksi paine-erosäätöä. Ota yhteyttä meihin selvittääksesi alueellasi käytettävissä olevan paine-eron (kl-tekninenneuvonta@oulunenergia.fi)
Paine-eron säätölaitteet mitoitetaan siten, että paine-ero voidaan rajoittaa 150 kPa:iin
Paine-erosäätimen asetusarvo on merkittävä suunnitelmiin
Ennen lämmöntoimituksen aloittamista asiakkaan kaukolämpölaitteiston ja asennusten on täytettävä tekniset vaatimukset, ja liittymässä on oltava valmius lämpöenergian mittaukselle. Mittauskeskuksessa olevat sinetit saa poistaa vain Oulun Energian edustaja.
Laitteistoille tehdään seuraavat laadunvarmistukset:
Urakoitsija tekee kaukolämpölaitteille ensiöpuolen putkistojen ja laitteiden sekä lämmönsiirtimien tiiveyskokeen kylmällä kaukolämpövedellä. Normaalisti koepaine on 2,1 MPa, ja sitä ylläpidetään vähintään 15 minuuttia.
Lämmönjakokeskuksen säätöjärjestelmä viritetään asennuspaikalla lämmöntoimituksen aloituksen jälkeen. Virityspöytäkirja esitetään osana loppukatselmukseen liitettäviä dokumentteja. Virityspöytäkirjaa ei tarvitse toimittaa omakotitaloista.
Omakatselmusoikeus tarkoittaa lupaa tehdä kaukolämmön katselmuksia itsenäisesti. Tällä hetkellä Oulun Energia Oy myöntää omakatselmuslupia omakotitalojen lämmönjakokeskusten vaihtokatselmuksiin ja omakotitalojen yksittäisten siirtimien vaihtoihin.
Katselmusoikeuden saamiseksi vaaditaan kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan (KKL) pätevyys. Omakatselmuslupa on voimassa niin kauan kuin henkilöllä on voimassa oleva KKL-pätevyys, mikäli sitä ei erikseen peruuteta. Vain luvan saanut henkilö voi tehdä edellä mainittuja katselmuksia. Lupa on aina henkilökohtainen.
Urakoitsijan tulee hakea omakatselmusoikeutta Oulun Energia Oy:ltä. Hyväksytylle urakoitsijalle pidetään opastus katselmuksen pitämisestä ja annetaan katselmusoikeus määräajaksi.
Hakeaksesi omakatselmusoikeutta ota yhteyttä: lampopalvelut@oulunenergia.fi
Me suoritamme suunnitelmien ja asennusten katselmukset. Voit tilata katselmukset ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme.
Kaukolämpöliittymät ja tekninen neuvonta
get_app Kaukolämmön sopimusehdot (pdf)
get_app Nousukulman asennusohje (pdf)
get_app Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet (pdf)
Oulun Energia Sähköverkko Oy
call08 477 000 (mpm/pvm)
Oulun Energia Oy, kaukolämpö
call08 577 5110 (mpm/pvm)
Puhelinpalvelu: ma-to klo 8-16 ja pe klo 9-16
Sähkön tekninen neuvonta, sähköliittymät
Maksuaikaan, laskun maksamiseen ja perintään liittyvät kysymykset:
Oulun Energia Sähköverkko Oy
call09 4246 1342 (mpm/pvm)
Oulun Energia Oy, kaukolämpö
call09 4246 1341 (mpm/pvm)
ma-pe klo 8-20 ja la klo 10-15
PL 116, 90101 Oulu
Vaihde call08 5584 3300
© Oulun Energia Oy 2021
Oulun Energia Sähköverkko Oy
call08 477 000 (mpm/pvm)
Oulun Energia Oy, kaukolämpö
call08 577 5110 (mpm/pvm)
Puhelinpalvelu: ma-to klo 8-16 ja pe klo 9-16
Sähkön tekninen neuvonta, sähköliittymät
Maksuaikaan, laskun maksamiseen ja perintään liittyvät kysymykset:
Oulun Energia Sähköverkko Oy
call09 4246 1342 (mpm/pvm)
Oulun Energia Oy, kaukolämpö
call09 4246 1341 (mpm/pvm)
ma-pe klo 8-20 ja la klo 10-15