kk kk en es pt nl fr ja de vi it nl th pl ko sv hu en bn da fi hi es tr de ar id nb ar cs el uk en fa ta te ne en bg lo en kk eu az sk mk lt et ro sl mr hbs_lat tk kk kk ru ru kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk ky kk kk kk kk en kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk ru kk kk kk kk kk kk kk kk kk ru ru kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk en ar pt el en id en
Дозалау құрылғысының конфигурациясы - Жаңалықтар - Zhejiang dongkai pump technology Co., Ltd.
Ауамен жұмыс істейтін диафрагмалық сорғы
Сұйықтық үшін қапталған мөлшерлеу жүйесі
Дозалау құрылғысы негізінен ерітінді ыдысынан, араластырғыштан, дәрілік ыдыстан, өлшеуіш сорғыдан, сұйықтық деңгейін өлшейтін құралдан, электрлік басқару шкафынан, құбырдан, клапаннан, қауіпсіздік клапанынан, кері қысым клапанынан, тексеру клапанынан, пульсациялық амортизатордан, манометрден, Y типті сүзгіден тұрады. , т.б. Шикі суда, қазандық қоректендіргіш суда, электр станциясының мұнай кәсіпшілігінің беткі қабатын жинау және тасымалдау сусыздандыру жүйесінде, әртүрлі мөлшерлеу жүйелерінде, мұнай-химия өнеркәсібінің айналмалы суды тазарту және ағынды суларды тазарту жүйелерінде кеңінен қолданылады.
2〠Дозалау құрылғысын еріткіш құрылғымен қашан жабдықтау қажет?
1. Қатты затты мөлшерлеу
Егер қатты агент суға тікелей қосылса, біріншісі - мөлшерлеу әдісі қиындық туғызады, екіншісі - дозалау концентрациясын бақылау оңай емес. Сондықтан қатты агент дозасын әдетте сұйық агентке конфигурациялау керек, содан кейін өлшеу сорғысы арқылы қосу керек; Жалпы PAC дозалау құрылғысы, PAM мөлшерлеу құрылғысы, кальций хлоридін мөлшерлеу құрылғысы, натрий карбонатын мөлшерлеу құрылғысы, натрий гидроксиді дозалау құрылғысы, фосфат мөлшерлеу құрылғысы, натрий пиросульфит дозалау құрылғысы және т.б.
2. Сұйық реагентті сұйылту және қосу қажет болғанда
Егер сұйық реагенттің концентрациясы салыстырмалы түрде жоғары болса, оны әдетте 5-10% сумен сұйылтады, содан кейін қосады; Тұз қышқылын мөлшерлеу құрылғысы, аммиак мөлшерлеу құрылғысы, натрий субнатрийді мөлшерлеу құрылғысы, күкірт қышқылын мөлшерлеу құрылғысы, денитрациялық несепнәр ерітіндісін мөлшерлеу құрылғысы және т.б.
3〠Дозалау машинасы қашан пайдаланылады?
1. Қатты агенттердің конфигурациясын қолдануға болады;
2. Қатты доза салыстырмалы түрде үлкен болған кезде және қолмен конфигурациялаудың еңбек сыйымдылығы салыстырмалы түрде жоғары болса, дәрі-дәрмек шығаруға арналған машинаны қолдану керек.
4〠Айналымдағы суды мөлшерлейтін құрылғыға еріткіш құрылғы қажет пе?
Біз мұны қажет немесе қажет деп ойламаймыз; Айналымдағы суды мөлшерлеу құрылғысы қосатын жалпы коррозия мен қақ ингибиторы, бактерицид және сұйылтылған күкірт қышқылы сұйық агенттер болып табылады, олар айналымдағы су жүйесіне қосылған кезде бірден сұйылтылады. Егер сіз оларды сұйылтқаннан кейін қоссаңыз, бұл тұрақты қысымды сумен жабдықтау құрылғысы үшін көбірек су толтыру жұмысын орындаумен тең. Жұмыс уақыты көбейді, сені ешкім ойламады.
Айналымдағы суды мөлшерлейтін құрылғыны сұйылту қажет болмаса да, мөлшерлеу құбырының материалына назар аудару қажет. Егер ол айналымдағы сұйылту дозасы үшін болмаса, реагент концентрациясы тым жоғары, сондықтан құбыр желісінің коррозиясын ескеру қажет.
5〠Дозалау құрылғысына кері қысымды клапан қажет пе
1. Айналымдағы суды мөлшерлейтін құрылғы: өлшеу сорғысының шығыс қысымы салыстырмалы түрде тұрақты, оны алып тастауға болады деп ойлаймыз; Дегенмен, қауіпсіздік клапанын қайтару өте қажет.
2. Ағынды суларды мөлшерлейтін құрылғы: канализация жүйесінің мөлшерлегіш құрылғысының кері қысымды клапаны нақты жағдайға байланысты; Егер PAC \ PAM ауаны флотациялау және сүзу үшін қорапқа қосылса, оны пайдалану мүмкін емес. Тек тексеру клапанын орнатуға болады.
Шығу қысымы салыстырмалы түрде аз болса немесе мөлшерлеу құрылғысының орнату орны салыстырмалы түрде жоғары болса, сифонацияны болдырмау үшін екінші розетка салыстырмалы түрде төмен болған кезде кері қысымды клапанды орнату керек.
6〠Мөлшерлеуші ​​құрылғыға импульстік сөндіргіш қажет пе?
Алдымен импульстік демпфердің функциясын қарастырыңыз, ол құбырдағы поршеньді сорғыдан туындаған импульстік және су балғасын жоюға арналған кең таралған құрылғы болып табылады. құбырдағы қысым мен ағын.
Оның рөлінен бұл өте маңызды! Қандай амортизаторды таңдау керек?
Оны шамамен үш пішінге бөлуге болады: диафрагмалық импульстік амортизатор, қауіпсіздік жастықшасының импульстік амортизаторы және ауа камерасының импульстік амортизаторы. Олардың таңдауы өздерінің құрылымдық сипаттамалары мен амортизациялық әсеріне байланысты ерекшеленеді.
1. Диафрагманың импульстік амортизаторы
Диафрагмалық типті импульстік амортизатор жоғарғы және төменгі қабықшаларға бөлінеді, ортасында фторопластикалық диафрагма қабаты бар. Оның амортизациялық әсері ауа камерасының түріне қарағанда әлдеқайда жақсы. Ең үлкен артықшылығы - алдын ала зарядталған газ құбырдағы сұйықтықтан бөлінеді, бұл техникалық қызмет көрсетуге ыңғайлы.
2. Қауіпсіздік жастығының импульстік амортизаторы
Қауіпсіздік жастықшасының импульстік амортизаторының ең үлкен артықшылығы оның жоғары қысымға төтеп беруінде. Оның құрылымы белгілі бір қысыммен газбен толтырылған ауа резервуарындағы қауіпсіздік жастығын қосу болып табылады. Құбырда құбырдағы сұйықтық қауіпсіздік жастықшасын қысады, қауіпсіздік жастығы кішірейеді, содан кейін амортизациялық әсер ету үшін кеңейеді. Дегенмен, қауіпсіздік жастықшасының импульстік амортизаторының жалпы құны жоғары, арнайы материалдардан жасалған қауіпсіздік жастықшаларының өндірістік циклі салыстырмалы түрде ұзақ.
3. Ауа камерасының импульстік демпфері
Ауа камерасының импульстік демпфері құбырдағы манометрі бар кокс құтысын қосуға ұқсайды. Сұйықтық буферлік әсер ету үшін ішіндегі ауаны тікелей қысады, бірақ оның ең үлкен кемшілігі - демпфердегі ауа бірте-бірте ортаға ериді, нәтижесінде қысылатын ауа көлемі аз және азырақ буферлік әсер болады. жабдықтан амортизаторды алып, ішкі көлемді қамтамасыз ету үшін оны атмосферамен қайта қосыңыз, сондықтан пайдалану процесінде оны ұстау аздап қиындық тудырады, бірақ оның құны салыстырмалы түрде төмен, сондықтан ол тым жоқ кейбір жүйелерге жарамды. буферге жоғары талаптар.
Алдыңғы:Есептеу сорғыларының түрлері мен сипаттамалары
Келесі:Есептеу сорғысының негізгі түсінігі
Электрондық пошта: [email protected]
Add: Тингпан индустриалды паркі, Чжэцзян, Санмен округі
Copyright © 2021 Zhejiang Dongkai Pump Technology Co., Ltd. - Есептегіш сорғы - Барлық құқықтар қорғалған.
Hit enter to search or ESC to close