kk en en ru ru ru bg ru ru ru kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk ru kk uk kk kk ru kk kk kk kk uk ru kk kk kk kk kk bg kk tt ky kk kk kk kk kk kk ru kk kk kk kk uk ru kk kk ru kk kk en kk ja kk ja kk zh kk kk kk uk kk kk kk kk ru kk kk kk kk kk kk kk ru mn kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk de kk kk kk kk tt fr kk kk kk kk kk kk kk kk cs cs kk kk de kk myv fr uk kk kk uk kk kk kk kk kk uk kk kk kk kk en ru en ru ru ru ru ru bg ru kk kk kk kk kk ru
Бесплатные рефераты, слайды и презентации
Дипломдық жобада әзірленеді және орнату жылу сорғы үшін жылыту (салқындату) тұрғын үйлер. Жылу сорғысы білдіреді таза, айқай-сыз отынды жағу шығарындылары, орнатуды шығарады, ол жылу есебінен салқындату қоршаған ортаны (низкопотенциальный көзі жылу – ИНТ) – сарқынды суларды. Жылу сорғылар болып табылады жалғыз қондырғылармен өндіретін айтарлықтай көп электр энергиясын (жылу энергиясы), тұтыну (электр энергиясы).
Ретінде жұмыс заттар пайдаланылады хладагент R134а төмен озоноразрушающей белсенділігі, шығарылатын шетелде.
База ретінде салыстыру үшін пайдаланамын бірі дәстүрлі тәсілдерін жылыту сияқты жылу арқылы электр қазандық. Пайдалану кезінде жылулық сорғының жоқ жүреді жылу ластануы, өзендер, себебі ағынды сулар арқылы өтіп, жылу ауыстырғыш аппараттар, олар үшін қауіпсіз экология температуралық диапазондарда. Сонымен қатар, өзіндік жылуды алу қарағанда төмен, базалық нұсқада.
Жылу сорғылары балама болып табылады дәстүрлі көздері жылу энергиясын – қазандықтарға және тікелей электрлі жылытуға, ал кейбір жағдайларда, мысалы, болмаған жағдайда, подведенных газ желісі жеткіліксіз қуаттары, электр желілеріндегі, жалғыз сенімді қазіргі заманғы жылу қуатының көзі. Өте жиі құны көз контурлағышы газ желілерін сопоставима құны жылу сорғы және орнату. Салыстырғанда қазандықтар жылу сорғылары ерекшеленеді пайдаланады тегін және жаңартылатын энергия көздері: қоршаған орта және аулақта ауаны желдету, топырақ, су, жер асты көздері мен ашық незамерзающих су қоймалары, сарқынды және сбросовые суды технологиялық процестер. Олар қатынасы алынған энергия затраченной шамамен 3-7, ол мүмкін емес ешқандай қазандық талап етпейді келтіру, газ желілерін құру және топливохранилищ, атмосферасын ластайды, себебі құрады ешқандай шығарындыларын, взрывобезопасны, олардың жұмыс істеуі үшін тек электр қуаты, ол, біріншіден, дорожает емес, қатты, газ немесе дизель отыны (мысалы, 1996 ж. 2004 ж. электр энергиясының құны 3 есеге артты, құны, дизельдік отын, 6 рет, газдың құны 30 есе), ал екіншіден, пайдалануды, дара күн, жел немесе шағын су электр станцияларын құруға мүмкіндік береді толығымен автономды жүйесі. Сонымен қатар, қызмет мерзімі, жылу сорғыларын бірталай қызмет мерзімі қазандықтар. Егер қызмет мерзімі қазанның 10 – 15 жыл болса, онда қызмет мерзімі, жылусорғының 20-50 жыл.
Жүргізілген зерттеулер бойынша осы фирма қазірдің өзінде қалыптасты белгілі бір баға деңгейі жылу наосы. Баға жылу наос байланысты өнімділігін орнату, ол өлшенеді кВт өндірілген жылу.
Төрт мың үш жүз елу
Үш мың төрт жүз сексен
Екі мың үш жүз жиырма
Осы дипломдық жобада жобаланған жылу сорғысы өндірістік қуаты 24 кВт. Осылайша, сүйене отырып жүргізілген зерттеу фирмасының «Тритон» менің құнын есептеу менің жылулық сорғыны негізге ала отырып, үлестік жабдықтың құны руб/кВт (см. Табл.1).
Сипаттамасы жобаланған жылулық сорғының:
Тұтыну қуаты Nэ=8,2 кВт
Осы жағдайларда үлестік құны, жабдықтың құны 3700 руб/кВт. Осылайша, есептеуге болады құны, жылусорғының.
Цт.н. = Qk ·S=24·3700=88800 руб.
Мұндағы: S= 3700 руб/кВт – үлестік құрал-жабдықтың құны.
Жобалаған жылу сорғысы қабілетті отопить үй-жай ауданы ≈225м2. Мұндай жылу сорғылары пайдаланған орынды (және қазірдің өзінде пайдаланылады) жылыту үшін үйлерді, коттедждерді, саяжайларды, электр қуаты, бірақ мүмкін газ, көмір және басқа да отын.
Объектісі ретінде салыстыру үшін қолданамын бірі дәстүрлі тәсілдерін жылыту көмегімен электр қазандық.
8.3. Сипаттамалары электр қазандық
Реттеу диапазоны қуат, кВт
Реттеу диапазоны үй-жайдағы температураға,°С
Реттеу диапазоны жылу тасығыш температурасы, °С
Он бес мың төрт жүз
Салыстыру кезінде жылу наоса және электр қазандық біз құны жылу сорғы (88800 руб.) әлдеқайда көп құны электр қазандық(15400 руб). Бірақ тұтынылатын электр энергиясы көзінен жылулық сорғының да әлдеқайда аз қарағанда электр қазандық.
(Nэ т. н/Nэ э. к≈3).
Жинақ энергия ресурстары өте маңызды міндет. Американдық ғалымдар бұл әзірлеу кезінде 1кВт*сағ электр энергиясы жылу электр станциясының қоршаған ортаға лақтырылады 0,52 кг көмірқышқыл газ. Осылайша, жинақтау тұтынылатын электр энергиясының мүмкіндік береді азайту шығыстар үшін ақы төлеуді осы электр энергиясын, сондай-ақ айтарлықтай қысқартуға, қоршаған ортаның ластану шығарындыларын оған көмірқышқыл газ (СО2).
Жобалаған жылу сорғы пайдалануға қажеттіліктері үшін жылумен жабдықтау. Отапливать үй-жайлар көзделеді қысқы кезеңде 25 қыркүйек пен 9 мамыр. бұл шамамен 7,5 ай, 225 күн. Умножив саны күн жұмыс жылу насосына арналған сағат саны-тәулігіне (24 сағат), біз аламыз, бұл үй-жайлар болады жылытылуы 5400 сағат.
Базалық үлгісі берем электр қазандық номиналды қуаты N=24кВт, және жылу сорғы жобаланған қуаты 24 кВт. Қуаты электр қазандық реттелуі мүмкін диапазонында 15-тен 24 кВт жылу.
Салыстырған кезде мен сравниваю жылу сорғы мен электр қазандықтарын бір режимде. Ретінде, осы режимді пайдаланыңыз номиналды өнімділігі жылу сорғы N=24 кВт (жылу).
Бұл жылу сорғысы аз тұтынады электр энергиясын қарағанда, электрлі қазандық, бізге үнемдеуге және, ақыр соңында, жылу сорғысы окупает өзіне біраз уақыт салыстырғанда электр қазан.
Салыстырмалы сипаттамалары, талдау жұмыстары екі қондырғыларды, сондай-ақ өзін-өзі ақтауы, жылусорғының енгізіледі жиынтық кесте.
8.4. Қаражатты үнемдеу, пайдалану кезінде жылулық сорғының есебінен аз электр энергиясын тұтыну (руб).
ДС=Сэ.к.- Ст.н.=27216 – 8470,9=18745,1 руб.
Сэ.к .=27216 – жылдық шығындар электр энергиясына электр қазандық.
Ст.н.=8470,9 – жылдық шығындар электр энергиясы жылу сорғы.
8.5. Өтелу мерзімі, жылусорғының
t=(Цт.н.- Цэ.к.)/ ДС=(88800-15400)/18745,1=4 жыл
Цт.н.= 88800 руб құны жылу сорғы.
Цэ.к..= 15400 руб құны электр қазандық.
Алаң жылытылатын үй-жайлар ауданы, м2
Екі жүз жиырма бес
Екі жүз жиырма бес
Тұтынылатын электр энергиясы жылыту үшін
Сағат саны қондырғының жұмыс, сағат
Бес мың төрт жүз
Бес мың төрт жүз
Жылдық электр энергиясын тұтыну, кВт*сағ.
Қырық төрт мың екі жүз сексен
Жүз жиырма тоғыз мың алты жүз
Электр энергиясының құны, руб/кВт*сағ
Жиырма жеті мың екі жүз он алты
Үлестік құрал-жабдықтың құны, руб/кВт
Үш мың жеті жүз
Сексен сегіз мың сегіз жүз
Он бес мың төрт жүз
Өтелу мерзімі, жылусорғының, жыл
1. Негізгі қойылатын талаптар «бөлімі Техникалық-экономикалық негіздемесі дипломдық жобалар», — М.: МГУИЭ, 2003ж.
2. «Курстық және дипломдық жобалау тоңазытқыш және ауа баптау жүйелерін», Свердлов, Явнель, Мәскеу, 1976 ж.
3. «Есептеу пайдалану және капиталдық шығындарды дипломдық жобалау», Әдістемелік нұсқаулар, МИХМ, 1983ж.
Добавить комментарий Отменить ответ
Your email address will not be published.
Логистика негіздері туралы реферат
Құқықтық реттеу түсінігі, негізгі белгілері
Қазақстандағы көрікті қорықтар туралы
© 2022 База рефератов и слайдов.