kk ru fr kk fr tt fr kk fr kk pl en kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk pl en kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk pl en kk kk kk kk kk kk kk pl en kk kk kk kk kk kk kk pl en kk kk kk kk kk ru kk pl en kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk pl en kk kk kk ru kk kk kk kk kk kk kk kk kk pl en kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk pl en kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk pl en kk kk kk kk kk kk kk kk kk pl en kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk
Aeronik VRF жүйесі, артықшылықтар AMV6
Жоғары өнімділік. Бу инжекциясы бар компрессордың жаңа түрі. ERV ерекшеліктері.
Алтыншы буынды кондиционерлеудің инверторлық VRF-жүйелері әртүрлі үлгідегі және мақсаттағы үй-жайларда қолайлы климаттық жағдайлар жасау үшін қолданылады. Мультизоналдық жүйелер бір немесе бірнеше сыртқы блоктардан және көптеген ішкі блоктардан тұруы мүмкін.
■ VRF-жүйелер үшін арнайы әзірленген бу инжекциясы бар жаңа компрессор (EVI) суық өнімділік пен энергия тиімділігін арттыруға қабілетті.
Бу инжекциясы жүйенің өнімділігін арттырады. Жұмыс ауқымын кеңейтеді. В
төмен температура жағдайында, жүйенің жылытуға жұмыс істеуі кезінде өзгеріссіз өнімділікке қол жеткізуге және энергия тиімділігі коэффициентін арттыруға мүмкіндік береді.
Ішінара жүктеме кезінде тиімділікті арттыру. Қондырғының жұмыс сипаттамаларын жақсарту.
Буды саңылаудың өлшемдері, пішіні және орналасуы өзгертілді.
Майдың ішкі айналымы жылу ысырабын төмендетеді, тиімділік пен сенімділікті арттырады.
Патенттелген май балансының технологиясы. Жоғары сенімділік, икемділік, орнату кезінде шектеулердің болмауы. Әр түрлі көлемдегі және жылдамдықты компрессорлармен пайдаланылуы мүмкін.
Майдың тазалығын қамтамасыз ету үшін қоспалардан қорғау.
Орнатылған май сорғысы компрессордың жұмысы кезінде майдың берілуін қамтамасыз етеді.
■ Электронды кеңейту вентилі (ERV) - бұл кондиционердің негізгі төрт элементінің бірі. Ол буландырғышқа түсетін салқындату агентінің шығынын реттейді.
Сыртқы блокта екі ERV қолданылады: негізгісінің 3 000 сатысы, ал көмекшісінің 480 сатысы бар. Олар сыртқы және ішкі блоктар арасындағы салқындату агентінің шығынын барынша дәл бақылауды қамтамасыз етеді. Сыртқы блоктарды модульдік құрастыру кезінде жұмыс процесінде әрбір 8 сағат сайын оларды ротациялау көзделген (Әдеттегі жұмыс режимі).
Aeronik-тің барлық өніміне 3 жылдық кепілдік қолданылады! *
* Осы шарттар кепілдік талонда және кондиционерді пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген пайдалану ережелерін сақтаған кезде сақталады.
Aeronik VRF жүйесі, артықшылықтар AMV6
Жоғары ауа шығыны, төмен шу. Тиімділігі жоғары жылу алмастырғыш. Төмен температурада қатуды бақылау.
■ Желдеткіш қалақтарының оңтайландырылған құрылымы. Алға қарай бүгілген S-тәрізді қалақтардың жұмыс алаңы ұлғайған, бұл ауа шығынын айтарлықтай арттырады. Қалақтың сыртқы жиегінің формасын әзірлеу кезінде ұшақ қанатын жобалау тәжірибесі ескерілді, бұл қалақтың шетіндегі қысымның өзгеруінен пайда болатын құйынды ағыстарды тиімді басуға және шуды төмендетуге мүмкіндік берді.
Шығару торының жаңа түрі. Тірі қимасы бар жаңа типтегі ауа торы 7.8% -ға артық.
■ Сыртқы блоктың жылу алмасуы 2 түрлі аймаққа бөлінген. Жоғарғы және төменгі деңгейлерде түрлі капиллярлық түтіктер болады. Осылайша жылу алмасудың тиімділігі артады.
1. Жылу алмасудың тиімділігі жоғары.
2. Қабырға арасындағы арақашықтық аз, коррозия кедергісі жоғары.
3. Гидрофильді жабыны бар гофрленген қабырғаларды еріту жеңіл.
■ Жылу алмастырғыштың төменгі бөлігінде жылу алмастырғышты ерітуге, дренажды бұруға және төмен температурада тұрақты жұмыс істеуге ықпал ететін ыстық газ байпасы бар.
Aeronik-тің барлық өніміне 3 жылдық кепілдік қолданылады! *
* Осы шарттар кепілдік талонда және кондиционерді пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген пайдалану ережелерін сақтаған кезде сақталады.
Aeronik VRF жүйесі, артықшылықтар AMV6
Компрессорды тиімді жылыту. Жаңа ұрпақты зияткерлік еріту. Жұмыс істеп тұрған компрессордан майды бұруды басқару.
■ Кәдімгі сыртқы блоктарда сыртқы электр қыздырғышты ғана басқаруға болады және егер ол ақаулы болса, компрессордың зақымдану ықтималдығы қатты артады. Сыртқы блоктарда компрессорды AMV6 жылыту сыртқы электр қыздырғыштың есебінен ғана емес, компрессордың орамалары есебінен де жүзеге асырылады, бұл оған сыртқы электр қыздырғыштың жұмысында ақау пайда болған жағдайда да сенімді жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Қозғалтқыш орамдарын қыздыру қуатын ауыспалы басқару қоршаған ортаның әртүрлі жағдайларында жылдам және қауіпсіз іске қосуды қамтамасыз етеді және компрессорды алдын ала жылыту ұзақтығын 8 сағаттан 2 сағатқа дейін қысқартады.
■ Еріту жылдамдығы компрессордың өнімділігімен тығыз байланысты. Кәдімгі мультизоналдық жүйе еріту процесінде компрессордың шығу қуатын шектейді, бұл еріту ұзақтығының ұлғаюына немесе түрлі жағымсыз құбылыстарға әкеледі. AMV6 сыртқы блоктары еріту процесінде өнімділікті нақты уақыт режимінде анықталатын жүйе параметрлерінің мәндеріне сәйкес автоматты түрде реттейді, осылайша сенімді және тез ерітуді қамтамасыз етеді.
■ Жүйенің төмен жүктемесі кезінде компрессор артық майды сепараторға жіберу үшін жиілікті белсенді түрде арттырады, сөйтіп компрессор жылуының таралуын қамтамасыз етеді.
Aeronik-тің барлық өніміне 3 жылдық кепілдік қолданылады! *
* Осы шарттар кепілдік талонда және кондиционерді пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген пайдалану ережелерін сақтаған кезде сақталады.
Aeronik VRF жүйесі, артықшылықтар AMV6
Май деңгейін басқару технологиясы. Салқындату агенті контурын интеллектуалды басқару. Ең жоғары өнімділік - 272 кВт.
■ Бір жүйенің сыртқы блоктары арасында сыртқы май теңестіру желісі талап етілмейді. Блоктар арасында майды бөлу деректерді жинау және әрбір блоктың өнімділігі мен параметрлерінің шекті мәндерін есептеу негізінде автоматты түрде жүзеге асырылады.
■ Суытылған салқындатқыш агентті беру технологиясы. Жүйе салқындату агентінің айналым көлемі жүйе параметрлеріне (қысым, температура, жылдамдық және т.б.) сәйкес жеткілікті болып табылатынын бағалайды. Қажет болған жағдайда салқындату агентін автоматты түрде қайта бөлу орындалады. Бұл технология іске қосу процесінде жылу өнімділігін 15% -ға арттыруды қамтамасыз етеді.
■ Жеке сыртқы блоктың ең жоғары өнімділігі 68 кВт дейін ұлғайтылды, ал 4 сыртқы блоктан тұратын мультизоналдық жүйенің ең жоғары өнімділігі 272 кВт құрайды.
Aeronik-тің барлық өніміне 3 жылдық кепілдік қолданылады! *
* Осы шарттар кепілдік талонда және кондиционерді пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген пайдалану ережелерін сақтаған кезде сақталады.
Aeronik VRF жүйесі, артықшылықтар AMV6
Кең мүмкіндіктер. Компрессорларды ротациялау. Циклдің ауыспалы ұзақтығымен ротация.
■ Бір мультизоналды жүйе 4 сыртқы және 80 ішкі блокты біріктіре алады. Бұл орнату шарттары мен ресімдеуге қойылатын талаптары әртүрлі үй-жайлары көп ғимараттар үшін ауа баптау қажеттілігін өте жақсы қанағаттандыруға мүмкіндік береді.
■ Басқару жүйесі сыртқы блоктардың жалпы жұмыс уақытын ескереді. Егер блокта бір компрессордан артық болса, жүйе әр компрессордың сағатының жұмыс істеуін теңдестіру үшін осы компрессорлардың арасында ауыспалы түрде ауысады.
■ Мультизоналды жүйелерде модульді құрастыру кезінде сыртқы блоктарды басқарудың жаңа әдісі іске асырылуда, ол блоктардың қызмет ету мерзімін арттырып қана қоймай, жүйе жұмысының тиімділігін де жақсартады. Ішкі және сыртқы блоктардың өнімділігі жүйенің жұмыс шарттарына сәйкес нақты уақыт режимінде автоматты түрде реттеледі.
На всю продукцию Aeronik распространяется 3-х летняя гарантия!*
* Осы шарттар кепілдік талонда және кондиционерді пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген пайдалану ережелерін сақтаған кезде сақталады.
Aeronik VRF жүйесі, артықшылықтар AMV6
Зияткерлік тыныш режим. Салқындату агенті ағынының шуын төмендету. Шуды сіңіру және шуды оқшаулау.
■ Аталған режимді жандандыру кезінде жүйенің өнімділігі келесі 24 сағатта тыныш жұмыс істеуді қамтамасыз ету үшін автоматты түрде реттелетін болады.
■ Қызып кету мен суытуды басқарудың жаңа тиімді технологиясының арқасында салқындату агентінің жағдайын дәл бақылау жүзеге асырылады, бұл екі фазалы салқындату агентінің ERV арқылы өтуінен шуды болдырмауға мүмкіндік береді.
Ішкі блокта салқындату агентінің ағынын бірқалыпты басқаруды қамтамасыз ететін және салқындату агентінің ERV арқылы өтуі кезінде шудың деңгейін төмендететін арнайы әзірленген шусыз кеңейту клапаны болады.
Сыртқы блокта ауыспалы жүктемелер үшін арнайы бейімделген кіру және шығу құбырларының орналасу нысаны мен бұрыштары үлкен көлемдегі арнайы аз шулы газды күту сепараторы пайдаланылады.
■ Компрессорды шудан оқшаулау. Жұмыс істеп тұрған компрессордан шудан қорғау үшін компрессормен конструктивті біріктірілген жаңа дыбыс сіңіргіш және дыбыс оқшаулағыш материалдар және компрессордың қосымша сыртқы металл қабығы пайдаланылады.
Жаңа түрдегі шу естіргіш. Салқындату агентінің сору шуының төмен деңгейін қамтамасыз ету үшін контурға жаңа тұншықтырғыш түрі қосылған.
Aeronik-тің барлық өніміне 3 жылдық кепілдік қолданылады! *
* Осы шарттар кепілдік талонда және кондиционерді пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген пайдалану ережелерін сақтаған кезде сақталады.
Aeronik VRF жүйесі, артықшылықтар AMV6
Пайдалану ауқымы. Аса ұзын фреон трассасы. Ықшам өлшем.
■ Сыртқы блоктар -30 ° C + 52 ° C аралығында сенімді жұмыс істеп, ауа райының суықтығында да, ыстық ауа райында да қолайлы ауа райын қамтамасыз етеді.
1. Фреон трассасының жиынтық баламалы ұзындығы - 1 000 м.
2. Трассаның ұзындығы сыртқы блоктан ең алыс ішкі блокқа дейін - 240 м.
3. Трассаның ұзындығы бірінші тармақтағыштан неғұрлым қашық ішкі блокқа дейін * - 120 м.
4. Сыртқы және ішкі блоктар арасындағы биіктіктердің өзгеруі, егер сыртқы блок жоғары болса - 100 м, егер сыртқы блок төмен болса - 110 м.
5. Ішкі блоктар арасындағы биіктіктердің өзгеруі - 30 м.
■ Жаңа серияда өнімділігі 22.4-тен 68.0 кВт дейінгі сыртқы блоктар ұсынылған. Олардың барлығы лифтіге салынады, бұл монтаждау жұмыстарының шығындарын азайтуға мүмкіндік береді.
Aeronik-тің барлық өніміне 3 жылдық кепілдік қолданылады! * *
* Белгілі бір шарттарды сақтаған кезде. Егжей-тегжейлі ақпаратты монтаждау және орнату жөніндегі басшылыққа хабарласыңыз.
* * Осы шарттар кепілдік талонда және кондиционерді пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген пайдалану ережелерін сақтаған кезде сақталады.
Aeronik VRF жүйесі, артықшылықтар AMV6
Жаңа электр компоненттері. Электр қосылымдарының қарапайымдылығы. Жылдам орнату.
■ Ықшам төлем жұмыс кеңістігін азайтуға, инвертордың үлестік қуатын арттыруға, функцияларды әртараптандыруға мүмкіндік береді.
Интеграцияланған құрылымның арқасында электр қорабының жалпы көлемі 35% -ға төмендеді, орнату және қызмет көрсету ыңғайлы болды.
Электр қорабын дайындау кезінде жылу өткізгіштігі жоғары алюминий қорытпасы пайдаланылады. Күшейтілген жылу беру жылудың ішкі шашырауын жақсартады және инверторлық компрессордың жоғары жылдамдықта сенімді жұмыс істеуіне кепілдік береді.
■ Байланыс желілерін монтаждау үшін кәдімгі сигналдық кабель - экрандалған виталы бу пайдаланылады. Ешқандай арнайы кабельдер мен ажыратқыштар талап етілмейді.
1. Мекенжайларды автоматты түрде тарату. Жүйе әрбір ішкі блокқа автоматты түрде мекенжай тағайындайды.
2. Сыртқы май теңестіру желісі қажет емес. Жүйеде майдың самобаланс технологиясы іске асырылуда.
3. Құбырлардың шығуының бес бағыты. Сыртқы блоктан шығу жолындағы құбырлар алға, солға, оңға, артқа немесе төмен бағытталуы мүмкін.
4. Толық сыйысымдылық. AMV6 және AMV5 жүйелерінде бір ішкі блоктар мен басқару құрылғылары пайдаланылады. Бұл ретте әртүрлі буынның сыртқы блоктары бір жүйеде орнатылмайды.
Aeronik-тің барлық өніміне 3 жылдық кепілдік қолданылады! *
* Осы шарттар кепілдік талонда және кондиционерді пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген пайдалану ережелерін сақтаған кезде сақталады.
Aeronik VRF жүйесі, артықшылықтар AMV6
Желден қорғау технологиясы. Сыртқы блоктың жоғары статикалық қысымы - 110 Па дейін. Жүйенің авариялық жұмысы.
■ Егер блокты қосар алдында желдеткіш қарсы желдің салдарынан кері бағытта айналса, жүйе желдеткіштің кері айналуын тоқтату үшін оның динамикалық тежеуін жүргізеді, содан кейін блок әдеттегі режимде жұмыс істей бастайды.
■ Жоғары статикалық қысым:
1. Бағыттаушы қаптаманың жаңа конструкциясы, блокқа тиімді бекіту, неғұрлым теңдестірілген ауа ағыны.
2. Ауа торы ауа ағынының кілең таралуын қамтамасыз етеді, бұл ауа кедергісін төмендетеді.
3. Өнімділігі жоғары тиімділігі жоғары қозғалтқыш.
■ Ақау болған жағдайда мультизоналдық жүйе апаттық режимде жұмыс істей алады, бұл ауа баптау жүйесінің үздіксіз жұмысын қолдауға және апаттан болатын залалды барынша азайтуға мүмкіндік береді:
1. Сыртқы блоктардың авариялық жұмысы. Модульді құрастыру кезінде бір жүйе 4 сыртқы блокты қамтуы мүмкін. Сыртқы блоктардың бірінде қателік болған жағдайда қалғандары апаттық режимде жұмысын жалғастырады.
2. Компрессордың авариялық жұмысы. Егер сыртқы блокта екі компрессор болса және олардың бірінде қате болса, жүйе авариялық режимде жұмысын жалғастырады.
3. Желдеткіштің авариялық жұмысы. Егер сыртқы блокта екі желдеткіш болса және олардың бірінде қате болса, жүйе авариялық режимде жұмысын жалғастырады.
4. Датчиктердің апаттық жұмысы. Егер датчиктердің біреуі қате болса, жүйе апаттық режимде жұмысын жалғастырады.
.Aeronik-тің барлық өніміне 3 жылдық кепілдік қолданылады! *
* Осы шарттар кепілдік талонда және кондиционерді пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген пайдалану ережелерін сақтаған кезде сақталады.
Aeronik VRF жүйесі, артықшылықтар AMV6
Ішкі блок жұмысының авариялық режимі. Ішкі блокты өздігінен табу функциясы. Режимдерді құрсаулау. Кілт-картаны пайдалану.
■ Қызмет көрсету үшін ішкі блокты ажырату қажет болғанда, ол электр желісінен тәуелсіз ажыратылуы мүмкін, ал қалған ішкі блоктар жұмысын жалғастырады.
Ескертпе, Бір мезгілде жүйедегі үш ішкі блоктың ғана қорегі ажыратылуы мүмкін.
■ Егер үлкен алаңның үй-жайында (мысалы, конференц-залда, көрме залында немесе кеңседе) бірнеше ішкі блоктар орнатылса, өзін-өзі анықтау функциясы қызмет көрсетуді талап ететін блоктың орналасқан жерін тез анықтауға мүмкіндік береді - ол дыбыстық сигнал шығарады.
■ Аралас жұмыс жағдайында режимдер қақтығысын болдырмау үшін салқындату немесе жылыту режимі жылдың белгілі бір уақыты ішінде активтендірілуі мүмкін.
■ Егер жүйеде кілт-карта блогы орнатылған болса, блокқа электр қуатын беру үшін картаны арнайы слотқа қою қажет. Егер картаны слоттан шығаратын болсақ, ішкі блоктың электрмен қоректенуі өшіріледі, ал жүйе ағымдағы баптауларды есте сақтайды және кейін қосқанда кондиционер осы баптауларға сәйкес жұмыс істейтін болады.
Aeronik-тің барлық өніміне 3 жылдық кепілдік қолданылады! *
* Осы шарттар кепілдік талонда және кондиционерді пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген пайдалану ережелерін сақтаған кезде сақталады.
Aeronik VRF жүйесі, артықшылықтар AMV6
Зияткерлік баптау жұмыстың сенімділігін арттырады. Сыртқы және ішкі блоктардың мекенжай кодтарын автоматты түрде анықтау. Салқындату агентін автоматты түрде алу.
■ AMV6 автоматты баптаудың 5 функциясы бар:
1. Сыртқы және ішкі блоктардың мекенжайларын автоматты түрде бөлу.
2. Сыртқы және ішкі блоктардың санын автоматты түрде есептеу.
3. Қателерді автоматты түрде анықтау.
4. Баптауды автоматты түрде іске қосу.
5. Нақты уақыт күйінде жол қателерін сұрау.
Іске қосу-реттеу жұмыстарының тиімділігін жақсарту және ыңғайлы болу үшін баптаудың үш тәсілі көзделген:
1. Сыртқы блок төлеміндегі функционалдық батырмалар мен индикаторлардың көмегімен.
2. ДК үшін арнайы бағдарламаның көмегімен.
3. Портативті реттегіштің көмегімен CE41-24/F (C).
■ Жұмыс желісі CAN сыртқы және ішкі блоктардың мекенжайлық кодтарын орнатуға, сондай-ақ дәстүрлі VRF жүйелеріне қарағанда жүйедегі блоктардың санын автоматты түрде анықтауға мүмкіндік береді, мұнда блоктардың мекенжайлық кодтарын анықтау үшін DIP-қосқыштарды теңшеу қажет болды. Бұл ерекшеліктер мультизоналдық жүйені монтаждауды, баптауды және баптауды айтарлықтай жеңілдетеді.
■ Ішкі немесе сыртқы блоктардан салқындату агентін алу функциясы сатудан кейінгі қызмет көрсетуді жеңілдетуге арналған. Ол хладагентті ішкі блоктардан немесе бұзылған сыртқы блоктан, салқындату агентін үнемдеу және қызмет көрсету ұзақтығын қысқарту үшін жылжытуға мүмкіндік береді.
.Aeronik-тің барлық өніміне 3 жылдық кепілдік қолданылады! *
* Осы шарттар кепілдік талонда және кондиционерді пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген пайдалану ережелерін сақтаған кезде сақталады.
Кепілді сервистік қызмет көрсету
сатып алушы өнімнің (тауардың) жасырын кемшіліктерін анықтай отырып, өнім берушіге (сатушыға) тиісті талап қоя алатын мерзім;
дайындаушы бұйымның сапалық көрсеткіштерінің тұрақтылығын қамтамасыз ететін мерзім;
кондиционерлерге 36 ай ішінде Тұтынушыға бұйымды сатқан күннен бастап, ол пайдалану жөніндегі нұсқаулықты сақтаған кезде.
Кепілдік сервистік қызмет көрсету туралы толық ақпаратты Сіз өз өніміңізге қоса берілген кепілдік талоннан таба аласыз.