fr en en nl en fr fr eo en fr fr fr fr fr fr fr fr en fr en en en en fr fr en fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr en fr fr fr fr fr fr en fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr en fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr en fr fr fr gu fr
L’esthétique a été revu, rendant ce thermostat plus attrayant avec un écran rétroéclairé. Il est alimenté par 2 piles LR6 AA fournies, la durée de vie des piles est annoncée à 2 ans. Le SCS317 communique avec le récepteur SSR303 afin de piloter votre chaudière, cette communication est sans fils et s’effectue sur la bande de fréquence 868,42MHz via la technologie Z-Wave. La portée est de 30m en champs libre.
Nous allons voir ici comment l’installer puis l’utiliser en toute autonomie, c’est à dire sans contrôleur domotique.
Le SCS317 est le thermostat, il vous permettra de programmer votre chauffage puis enverra cette programmation à l’actionneur SSR303 qui lui commandera directement votre chaudière. L’installation du SCS317 est très simple, il suffit de fixer la platine à l’endroit ou vous souhaitez avoir accès à votre thermostat puis de visser le thermostat à la platine par la suite.
Afin de connaitre la température intérieure, ce thermostat dispose d’une sonde de température intégrée. Pour que ses relevés de températures soient les plus précis possible, il est judicieux de le placer entre 1m50 et 1m70 du sol, à un endroit où la variation de température n’est pas facilement influençable (loin des fenêtres, portes, de vos radiateurs, de votre cheminée ou poêle entre autre).
Le SSR303 est donc l’élément qui commande votre chaudière, son câblage se fait directement sur la platine présente à son dos.
Nous vous présentons ici un schéma de câblage général, il n’est que représentatif, pour connaître les bornes de câblage spécifiques à votre chaudière merci de vous référer à la notice.
#CES2022 : Zooz dévoile sa gamme de produits Z-Wave 700
Maintenant que le thermostat et son récepteur sont installés et prêt à l’emploi, il va falloir les appairer afin qu’ils puissent communiquer ensemble.
Pour cela, veuillez vous assurer que la LED de connexion du SSR303 clignote bien en rouge.
Si se n’est pas le cas veuillez suivre cette procédure:
1. Sur le SCS317, pressez ENTER deux fois
2. Pressez ‘-‘ ou ‘+’ pour sélectionner SETUP
8. Pressez ENTER une nouvelle fois pour confirmer puis NETWORK RESET
COMPLETE doit apparaitre à l’écran
9. Pressez BACK pour revenir à SET UP Z-WAVE
11. Pressez ‘-‘ ou ‘+’ pour sélectionner EXCLUDE NODE / RECEIVER
13. Sur le SSR303, pressez et restez appuyer sur le bouton réseau (Network Button)
14. EXCLUDING doit apparaitre sur l’écran du SCS317
15. Une fois le processus complété, NODE / EXCLUDED doit apparaître à l’écran.
16. La LED réseau du SSR303 doit clignoter
17. Une fois que la Led rouge clignote, veuillez suivre la deuxième procédure
Dès que la LED clignote, veuillez suivre cette procédure:
1. Sur le SCS317, pressez ENTER deux fois
2. Pressez ‘-‘ ou ‘+’ pour sélectionner SETUP
4. Pressez ‘-‘ or ‘+’ pour sélectionner SET UP Z-WAVE
6. Vous devriez maintenant avoir accès au sous menu Z-Wave
7. Selectionnez INCLUDE NODE / RECEIVER
9. INCLUDING doit apparaître sous le titre INCLUDE NODE.
10. Pressez et maintenez le bouton réseau du SSR303 jusqu’à ce que la LED devienne verte clignotante suivi de rouge fixe
11. RECEIVER INCLUDED doit maintenant apparaître sur l’écran du SCS317. Pressez BACK et l’antenne dans le coin supérieur gauche de l’écran montre qu’elle est active PHOTO ANTENNE ZWAVE
12. Le SCS317 et SSR303 sont maintenant appairés. Le récepteur peut maintenant envoyer des commandes ON/OFF au thermostat sans fils.
Vous pouvez vérifier cela en modifiant la température depuis le SCS317, le SSR303 doit émettre une LED verte pour ON et une LED rouge pour OFF.
Nous allons maintenant voir ce que ce thermostat à dans le ventre. Il faut savoir qu’une des améliorations du SCS317 par rapport à son prédécesseur est l’ajout de la fonction TPI. Il s’agit d’un algorithme proportionnel-intégral qui permet un contrôle plus précis de la température et d’obtenir un meilleur rendement énergétique. En fonction de votre chaudière, il va falloir régler le nombre de cycle par heure de lancement de cet algorithme. Pour cela entrez dans le menu puis « Setup » et « TPI cycles per hour ». Il va alors falloir choisir une valeur:
Pour les chaudière gaz définir le réglage TPI à 6 cycles par heure (réglage par défaut)
Pour les chaudières fioul définir le réglage TPI à 3 cycles par heure
Pour les chaudière électriques définir le réglage TPI à 12 cycles par heure
#CES2022 : Adriano transforme votre ancien smartphone en hub domotique
Le thermostat nous offre bon nombre de réglages, nous allons voir ici les plus utiles.
Programmation de la date et de l’heure:
1. Sur le SCS317, pressez ENTER deux fois
2. Pressez ‘-‘ ou ‘+’ pour sélectionner TIME/DATE
4.  L’heure se met alors à clignoter
5. Appuyez sur ‘-‘ ou ‘+’ pour la régler puis appuyez sur ENTER et faites de même pour les minutes
7. La date se met alors à clignoter
8. Appuyez sur ‘-‘ ou ‘+’ pour régler le jour puis appuyez sur ENTER et faites de même pour le mois et l’année
Programmation de la température
D’usine, le thermostat est configuré selon ces paramètres.
Il est possible de modifier les plages horaires ainsi que la température qui y est reliée.
1. Sur le SCS317, pressez ENTER 3 fois
2. Le jour de la semaine doit clignoter, appuyez sur ‘-‘ ou ‘+’ pour sélectionner le jour que vous souhaitez programmer puis pressez ENTER
3. P1 doit alors clignoter, appuyez sur ‘-‘ ou ‘+’ pour sélectionner la période que vous souhaitez programmer puis pressez ENTER
4. La température va alors clignoter, appuyez sur ‘-‘ ou ‘+’ pour la régler puis pressez ENTER
5. L’heure se met alors à clignoter, ‘-‘ ou ‘+’ pour la régler puis pressez ENTER
6. La période suivante se met alors à clignoter, recommencer au 3. Pour effectuer la programmation des autres périodes
Si seulement deux périodes de température sont nécessaires dans les 24 heures, programmez la première période (P1) puis la deuxième (P2). Les 4 périodes restantes (P3 à P6) doivent toutes être définies à la même heure et température que P2. Ce même procédé peut être utilisé si trois, quatre ou cinq périodes de température sont requis.
Programmation vacances ou périodes d’absences:
Lorsque vous êtes absent plus d’un jour de chez vous, cela ne sert à rien de chauffer la maison comme si vous y étiez. Afin d’économiser de l’énergie, il est possible de régler le chauffage lors de vos périodes d’absences.
Piloter des sèches-serviettes avec EEDOMUS et un détecteur ORVIBO ST30 pour un maximum de confort
1. Sur le SCS317, pressez ENTER deux fois
2. Pressez ‘-‘ ou ‘+’ pour sélectionner HOLIDAY
4. La date se met alors à clignoter, il s’agit de votre date de départ,  ‘-‘ ou ‘+’ pour régler le jour puis appuyez sur ENTER et faites de même pour le mois et l’année
6. Une nouvelle date se met à clignoter, il s’agit de votre date de retour, vous pouvez la régler de la même manière que pour la date de départ
Lorsque vous programmez une période d’absence, le thermostat se met en mode « Hors Gel ». Votre habitat est maintenu à une température de 5°C.
Si la date de début de la période de vacances correspond à la date d’aujourd’hui, la température de veille sera affichée à l’écran avec l’icône « valise ».
Si la date de début de la période de vacances ne correspond pas à la date d’aujourd’hui l’affichage reste en mode de fonctionnement normal, mais l’icône « valise » indiquant une période de vacances est en attente.
Pour annuler une programmation vacance avant son activation, il suffit de mettre la date de début et la date de retour à la date d’aujourd’hui.
Pour annuler un programme de vacances au cours de la période d’activation, pressez ENTER deux fois, l’appareil revient alors à fonctionnement normal. Le mode est désactivé et l’icône de valise va disparaître.
Procédure de reset du SCS317:
Il faut tout simplement appuyer simultanément sur les boutons BACK et ENTER. Cela remettra le thermostat en configuration d’usine, seul l’heure et la date resteront correct.
Il vous est présenté ici les fonctions principales, le manuel complet est disponible sur notre support en cliquant ici.
Digne héritier de son petit frère le SRT321, le SCS317 se montre plus élégant et simple d’utilisation. La programmation ne montre aucun souci, les menu sont clairs et il est simple de s’y balader et de le programmer à condition de maîtriser un minimum la langue de Shakespeare. La programmation est plus poussée, avec jusqu’à 6 périodes par jour configurables pour tous les jours de la semaine et le nouvel algorithme TPI permet une optimisation de la gestion de la température par rapport à son prédécesseur.
Conçu par Elegant Themes | Propulsé par WordPress
La politique de confidentialité
Gérer le consentement aux cookies
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.
Fonctionnel Fonctionnel Toujours activé
Le stockage ou l’accès technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
Le stockage ou l’accès technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’utilisateur.
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques. Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Le stockage ou l’accès technique est nécessaire pour créer des profils d’utilisateurs afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.