fr en en nl en fr fr eo en fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr en fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr en fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr en fr en fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr en fr fr fr gu fr
Nous disposons d’une chaudière Atlantic, d’il y a environ 10 ans, donc sans aucun automatisme ni communication directe à distance mais qui dispose néanmoins de certaines possibilités de communication.
Nous allons donc utiliser :
Une chaudière (et si possible un chauffagiste un peu sympa qui connait les chaudières et vient en faire l’entretien annuel)
Un actionneur de chaudière Z-Wave modèle SSR-303 (j’en avais un sous la main mais un actionneur contact sec par une IPX 800 ou un Fibaro FGS-211 feront aussi bien l’affaire)
Un module de mesure de consommation GCE ECODEVICE avec son alimentation
2 relais de conversion 220V (votre ECODEVICE n’appréciera pas beaucoup être relié directement au 220V envoyé par la chaudière). Ce sont sans doute eux qui m’ont donné le plus de fil à retordre. Pour les trouver et pour les brancher. J’ai fini par trouver dans un magasin d’électricité en gros des relais Finder modèles 41.52.9.110.0010. Ils étaient vendus montés sur leurs supports modèles 93.02.0.240. Ils peuvent fonctionner en mode normalement ouvert ou normalement fermé.
2 disjoncteurs (dans mon cas 2x16A que j’avais ont suffi)
Les principes de raccordement et de mesure :
Passerelle Zigate+ : Intégration et migration avec Eedomus
ATTENTION A BIEN COUPER LE COURANT AVANT TOUTE INTERVENTION ELECTRIQUE
Comme le morceau de bois tenant l’interrupteur de la chaudière était vieux et datait des anciens propriétaires, j’en ai profité pour mettre un tableau complet 1 ligne pour abriter mon montage et installer des disjoncteurs qui en soient.
J’ai donc installé dans mon tableau, comme vous pouvez le voir, les 2 disjoncteurs, les 2 relais, l’ECO DEVICE et son alimentation et le SSR-303.
Ça tient juste mais ça tient !
Et sans le capot :
Le branchement des disjoncteurs ne pose pas de problème particulier et ils seront branchés aux borniers respectifs Neutre et Phase.
Pour les 2 relais, j’ai demandé au chauffagiste qui me faisait l’entretien de raccorder 2 câbles (2G1.5) l’un aux 2 bornes indiquant les moments où le bruleur est allumé et consomme donc du fioul et l’autre aux 2 bornes indiquant un éventuel défaut. Je vous conseille de faire la même chose sauf si vous connaissez parfaitement votre chaudière.
Le 1er relais du tableau est affecté à la mesure de consommation. J’ai raccordé les 2 fils de mon câble à l’arrivée du relais (en bas dans mon cas). Ensuite en sortie, j’ai raccordé 1 fil entre la sortie NO (Normalement Ouvert) du relais et l’entrée C1 de l’ECO DEVICE et 1 fil entre la sortie COM du relais et l’entrée Gnd de l’ECO DEVICE.
Le 2ème relais est affecté à la mesure d’un éventuel défaut et là aussi j’ai branché les 2 fils venant du bornier de la chaudière à l’arrivée en 220V.Pareil que pour l’autre, j’ai raccordé 1 fil entre la sortie NC (Normalement Fermé dans ce cas sinon on est toujours en défaut) du relais et l’entrée C2 de l’ECO DEVICE et 1 fil entre la sortie COM du relais et l’entrée Gnd de l’ECO DEVICE. J’ai préféré mettre une borne WAGO pour faire le lien entre les 2 fils allant vers le Gnd car sinon le branchement ne tenait pas bien.
Découverte des détecteurs de mouvement intelligents Z-Wave Plus Steinel
L’alimentation de l’ECO DEVICE est elle aussi raccordée au bornier du tableau en entrée puis son + et son – vont dans les bornes adhoc du module GCE. Attention il faut aussi penser à amener un câble réseau à votre ECO DEVICE sinon il ne pourra pas communiquer.
L’actionneur est quant à lui raccordé au disjoncteur permettant de l’isoler de l’alim de la chaudière en cas de problème et en sortie, il est branché aux 2 fils reliés au bornier de la chaudière permettant d’allumer/éteindre le chauffage sans toucher à l’eau chaude. Cette solution est préférable à une prise permettant par exemple de couper totalement la chaudière car elle ne coupe pas l’eau chaude.
Une fois les raccordements faits, vous pouvez remettre le courant et passer à la partie software. Je gère le chauffage avec l’Eedomus mais vous pouvez le faire avec les autres box domotiques pouvant communiquer avec des requêtes http avec l’Eco device.
3.1 Configurer l’ECO DEVICE pour connaitre la consommation de fioul
En vous rendant sur l’interface avec l’adresse IP de votre ECO DEVICE, vous avez accès à son interface de gestion. Pour ce tutoriel, nous laisserons de côté la partie électricité pour nous concentrer sur les 2 autres mesures (les 2 de droite). J’ai raccordé le relais de consommation sur l’entrée C1, et le relais du défaut sur l’entrée C2.
Je configure donc l’entrée C1 en consommation. Le nom, une éventuelle valeur de départ, le type de mesure, le débit du gicleur (donné par le chauffagiste ou la doc de votre chaudière, il est primordial car c’est lui qui fera le lien entre le temps de fonctionnement du gicleur et le nombre de litres de fioul consommés) et enfin d’éventuelles alertes. Attention, pensez bien à cliquer sur « Sauver » à chaque champ modifié car il n’y a pas de sauvegarde de toutes les modifications en même temps.
Le module ON/OFF SONOFF Zigbee 3.0 à moins de 15 euros, compatible Jeedom et eedomus !
Vous pourrez donc ensuite accéder à votre consommation de fioul en direct. Vous pouvez aussi intégrer la consommation dans votre installation domotique grâce aux requêtes http.
J’ai procédé de la même façon avec le câble transmettant un défaut du bruleur mais j’ai utilisé les sorties NC (normalement fermé) et COM du relais et j’ai mis une alerte sur 1 pour le débit. En revanche comme je n’ai pas eu encore de défaut du bruleur (mais je ne m’en plains pas) je ne peux pas garantir de ce que sera la valeur réelle dans cette situation.
Exemple avec l’Eedomus :
Création d’un périphérique « Capteur http » pour le cumul total de consommation. Renseignez l’adresse de votre ECO DEVICE en ajoutant « /status.xml » pour accéder aux données générées pour l’extérieur. Dans la rubrique « chemin XPath », indiquez « (count0) div 1000. Le count0 est la rubrique que la box doit récupérer dans le fichier XML et je la divise par 1000 pour avoir des litres.
Création d’un périphérique « Capteur http » pour le cumul journalier de consommation et consommation en temps réel. Renseignez l’adresse de votre ECO DEVICE en ajoutant « /status.xml » pour accéder aux données générées pour l’extérieur. Dans la rubrique « chemin XPath », indiquez « (c0day) div 1000. Le c0day est la rubrique que la box doit récupérer dans le fichier XML pour avoir accès à ka consommation journalière et je la divise aussi par 1000 pour avoir des litres.
3.2  Device chaudière sur la box
C’est avec lui qu’on allumera la partie chauffage de la chaudière. Pour cela il faut inclure le module SSR-303 (ou le module que vous avez choisi comme contacteur). Il y aura 2 positions On, OFF et ensuite j’ai créé des macros pour allumer pendant un temps donné.
Voilà pour cette petite compil d’infos permettant d’automatiser et de suivre à distance sa chaudière.
Merci à Emmanuel de partager avec nous son expérience !
chaudiere | chauffage | ecodevice | eedomus | fuel | gce
Restez connecté sur l'actualité domotique!
En renseignant votre adresse email vous acceptez de recevoir la Newsletter Domadoo et prenez connaissance de notre politique de confidentialité.
La serrure NUKI SMART LOCK 3.0 PRO, outil idéal pour de la location courte durée
Si vous êtes adepte de la location de logement de courte durée, vous avez sûrement déjà été...
Découverte du détecteur d’inondation Zigbee 3.0 Frient
Frient propose une gamme intéressante de capteurs fonctionnant en Zigbee. Après les détecteurs de...
FRENCH DAYS DOMOTIQUE : Des promos sur toutes les plus grandes marques !
Vous connaissez le Black Friday mais si vous avez des projets domotiques, l'opération à ne pas...
Comment gérer un volet roulant connecté Zigbee avec Alexa et via une télécommande?
Pour gérer un logement connecté, il existe différentes méthodes comme par exemple, d'utiliser un...
Conçu par Elegant Themes | Propulsé par WordPress
La politique de confidentialité
Gérer le consentement aux cookies
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.
Fonctionnel Fonctionnel Toujours activé
Le stockage ou l’accès technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
Le stockage ou l’accès technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’utilisateur.
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques. Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Le stockage ou l’accès technique est nécessaire pour créer des profils d’utilisateurs afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.