fr fr fr fr fr fr pt fr fr fr en fr fr fr fr en fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr en fr fr fr fr en pl fr fr fr fr fr fr fr fr fr en eo en fr de fr en fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr eo fr en fr fr fr fr en fr fr fr fr fr ca fr en en fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr en fr fr fr fr fr fr es fr en fr fr en en fr fr fr fr fr fr fr fr de fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr sv fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr en fr fr fr fr fr fr fr fr en fr fr fr fr nl fr nl fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr eo en fr fr fr fr en fr en fr fr fr fr en bn en en
Lamelles autonettoyantes lissées de 3 mm d’épaisseur, garantissant une grande stabilité de l’ensemble du bloc sur la durée.
Surface au miroir: 6,6 m²
Point d’aspiration boues : 3
Volume d’eau industrielle: 5,02 m3
Stockage des boues: 2,49 m3
Volume de décantation: 15,29 m3
2 goulottes de collecte double canaux avec cloison siphoïde
Choisir une optionAvec tuyauterie de collecte des eaux traitéesSans tuyauterie en PE
Choisir une optionAménagement du stockage d’eau industrielleSans stockage
Choisir une optionFond standardRenforcement du fond du décanteur
Choisir une optionAvec capotSans capotEffacer
quantité de Décanteur lamellaire HAUT DLHE-XL
UGS : Décanteur-lamellaire-DLHE-XL Catégorie : Décanteurs lamellaires
Avantages de la technologie lamellaire
Options: DLM, DLME, DLH, DLHE
Dimensionnement de votre décanteur lamellaire
Le gros décanteur lamellaire est un équipement standard qui offre de nombreuses options de personnalisation avec des lamelles fabriquées sur mesure et des tuyauterie en option! Il est donc nécessaire de remplir le formulaire de dimensionnement ci-contre pour que nous puissions vous établir un devis précis et un plan 3D.
<< Cliquez pour afficher le formulaire de dimensionnement du décanteur lamellaire
Avec son grand volume de 22.8 m3 et grâce à sa compacité avec surface développée projetée de 66 m², le décanteur lamellaire haut DLHE-XL est fait pour être installé en extérieur avec au choix l’ajout de capot pour la protection UV. Ceci réduit certains des problèmes tels que:
colmatage dû à l’accumulation de débris extérieurs comme des feuilles mortes,
Tout la structure extérieure est constituée de plaques alvéolaires haute qualité traitées anti-UV, ce qui permet de conserver la chaleur et de résister aux attaques des UV.
Vous trouverez ci-dessous quelques caractéristiques propres aux décanteurs lamellaires et aux avantages du DLHE-XL:
Avantages de la technologie lamellaire
Emprise au sol <90%: La technologie de décantation lamellaire permet de traiter l’eau sur une surface 10 fois plus réduite qu’un clarificateur traditionnel.
Pas de pièces en mouvement: Tous les décanteurs lamellaires sont fixes. Sans pièces mobiles, ils ne requièrent que peu d’entretien et de maintenance.
Surcharges hydrauliques: La décantation lamellaire est un processus de clarification plus rapide.Un décanteur lamellaire peut fonctionner avec des débits de pointe de 2 à 4 fois supérieurs à ceux des clarificateurs traditionnels.
Pas de produits chimiques: Grâce à une conception simple, les décanteurs lamellaires fonctionnent sans produits chimiques. Ils sont donc capables d’agir comme prétraitement pour les processus membranaires délicats par exemple.
Coagulation floculation: Les performances peuvent être améliorées grâce à l’action des floculants et des coagulants. Ces produits chimiques permettent d’agglomérer les particules entre elles. Plus lourdes, elles décantent mieux, ce qui accroît la pureté des eaux traitées, en améliorant même l’élimination du phosphore lorsque le coagulation est du FeCl3.
Avantages spécifiques aux décanteurs lamellaires 1h2o3
Lamelles lissées anti-colmatage: Tous nos décanteurs sont dotés de lamelles en PVC lissé, permettant une meilleure sédimentation et offrant en plus un effet auto-nettoyant
Epaisseur des lamelles: Tous nos décanteurs sont dotés de lamelles épaisses de 3 mm. Avec une telle épaisseur, la structure résiste bien mieux aux colmatages dus à un manque d’entretien et prévient ainsi tout risque d’effondrement.
Stockage d’eau industrielle: Le fond des décanteurs lamellaires est aménagé pour stocker l’eau traitée. C’est utile lorsque l’on a un tamiseur à alimenter en tête d’usine par exemple.
Inclinaison conforme à la réglementation: L’inclinaison à 60° est conforme à la plupart des réglementations / recommandations en matière de décantation lamellaire.
Résistant à la corrosion: Les matériaux constituant chaque décanteur lamellaire monobloc sont résistants à la corrosion, cela améliore nettement l’espérance de vie des équipements.
Collecte séparée des boues flottantes: Grâce à nos Goulottes double canal permettant ainsi de collecter séparément:
– les eaux décantées: l’eau traitée
– les boues flottantes: la fraction flottante à la surface des décanteurs lamellaires qui, si elle n’est pas collectée séparément, diminue les rendements éliminatoires en MES, DCO, DBO5.
Matériaux nobles et recyclables: Contrairement à la fibre de verre, tous les matériaux utilisés dans nos équipements sont 100% recyclables. Nous comptons d’ailleurs sur vous pour nous retourner les équipements en fin de vie!
Conformité eau potable: Certains pays exigent des matériaux particuliers lorsqu’il s’agit d’application en eau potable (NSF-61, ACS, DVGW, SSIGE..). Nous pouvons adapter les matériaux constitutifs de nos décanteurs lamellaire pour les rendre conformes à votre réglementation spécifique.
Vidange rapide: Il est nécessaire de nettoyer les lamelles des décanteurs lamellaires. Vous pouvez baisser le niveau liquide avec l’évacuation des boues. Et pour gagner du temps, une tuyauterie de “vidange rapide” peut être rajoutée sous les lamelles.
Isolation thermique: Tous nos décanteurs sont ceinturés d’une enveloppe alvéolaire > 50mm, ce qui permet de conserver la chaleur tout en apportant une grande résistance structurelle.
Blocs lamellaires amovibles: Certaines industries (IAA, aquaculture) doivent nettoyer parfaitement les ouvrages périodiquement, et donc avoir accès au fond de l’ouvrage. Tous les décanteurs lamellaires 1h2o3 ont des blocs de lamelles amovibles. Ainsi, le décanteur est complètement accessible et cela est même plus pratique pour nettoyer les lamelles!
Fond du décanteur renforcé: Certaines eaux sableuses ont un potentiel d’abrasion plus important, et il est préférable de renforcer le fond des décanteurs dans ces cas précis.
Que ce soit pour une installation neuve ou pour compléter un traitement existant:
Assainissement des eaux usées
Traitement des eaux industrielles
Eaux de pluie et de ruissellement
Lavage à contre-courant des filtres à sable
PVC lissé de 3 mm d’épaisseur. Pour des applications en eau potable, nous utilisons des matériaux conformes au réglementation que vous nous indiquerez (PE 100).
Interne et semelle: polypropylène 20 mm
Externe: polypropylène alvéolaire >50mm
Capot (pour les DLME et DLHE): polypropylène alvéolaire >50mm
Epaisseur des lamelles: 3 mm
Espacement horizontal des lamelles: 45 mm
Espacement inter-lamelles à 60°: 39 mm.
Surface d’une lamelle: 1 m²
Goulottes à double canaux avec cloison siphoïde:
Goulotte de collecte des effluents traitée
Goulotte de collecte des boues flottantes
Entré eau d160: au choix à gauche, en face (comme sur représentation), à droite
Sortie eau propre d110: au choix à gauche (comme sur représentation), en face, à droite
Sortie boues flottantes d110: au choix à gauche (comme sur représentation), en face, à droite
Gravitaire en fond d’ouvrage, sur laquelle pourra se raccorder une pompe ou une électrovanne (hors scope 1h2o3)
Par pompage, en partie haute: le décanteur sera livré avec une pompe immergée raccordée en partie haute du décanteur
Les deux: pompage + vidange
Boues flottantes (qui sont à chasser périodiquement):
Fixation d’une électrovanne d’évacuation des boues flottantes
– Sur l’ossature du décanteur pour les versions DLM
– à l’intérieur d’un caisson PP pour les version DLME
Nettoyage automatique des lamelles
Fixation d’une rampe d’air sous les lamelles, à raccorder à une source d’air comprimé, pour réaliser un décolmatage périodique
Aménagement du fond incliné du décanteur pour constituer un stockage d’eau industrielle, sorties et raccordement au choix selon vos besoins.
Renforcement du fond du décanteur
Avec des matériaux encore plus résistants pour des eaux très sableuses
Vidange d63: au choix à gauche, en face (comme sur représentation, en bas), à droite
Sortie haute des boues pompées d63: au choix à gauche, en face (comme sur représentation), à droite
Toutes les entrées peuvent être équipées :
de raccord union jusqu’à d63
de collet/bride: diamètre au choix
Entrées et sorties avec collets et brides PP (au lieu d’une sortie simple)
Entré eau d160: recommandé si alimentation par pompage. Adaptation du DN selon vos besoins.
Sortie eau propre d110
Sortie boues flottantes d110
En fonction des options choisies, vous pouvez aussi opter pour des collets et brides sur ces entrées/sorties:
Sortie haute des boues pompées d63: recommandé pour l’option pompe
Entrée/sortie du stockage d’eau industrielle
Vidange rapide jusqu’en dessous des lamelles
Partout dans le monde, les packages 1h2o3 ont des dimensions compatibles avec un transport en container HC.
10 à 14 semaines.
Une fois la commande passée, le délai indiqué ci-dessus court (hors semaines 31 à 34 et 51 à 52) à partir de la date de réception du paiement et de la validation du plan projet (reprenant toutes les options demandées en cas de demande spéciale). Dès que l’équipement sera prêt, il vous sera expédié. Un transport routier requiert en moyenne une semaine pour la mise en place, cela peut aller jusqu’à 3 semaines pour un container en fonction des destinations.
Consultable à tout moment :
Remis à la livraison :
Certificat CE ou déclaration d’incorporation *
PV de contrôle d’étanchéité *
Fiche technique détaillée *
Liste des pièces de rechange et consommables *
La structure renforcée permet de contenir des efforts, qu’ils viennent de l’intérieur à cause de l’eau, ou de l’extérieur avec la terre. Posé sur une dalle béton, un package peut être:
– partiellement enterré (exemple: 1,10 m de débord)
– tout simplement posé sur la dalle
2 ans, dans les conditions normales d’utilisations sur pièces, tel que défini lors de la commande.
Cet équipement peut bénéficier d’une extension de garantie. Les conditions de cet extension sont à discuter au cas par cas.
Décanteur lamellaire HAUT DLH-M
Décanteur lamellaire haut exterieur DLHE-M
Décanteur lamellaire monobloc DLM-S
Décanteur lamellaire monobloc DLM-M
Copyright © 2022 1H2O3
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.OkPrivacy policy