fr en en nl en fr fr eo en fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr de fr en fr fr fr en fr en fr en fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr en fr fr fr gu fr
Contrairement à la plupart des modules Z-Wave, les module EnOcean ont le défaut de ne pas pouvoir être configuré a partir des interface de box domotique. Cela est tout de même possible, cependant leur configuration s’effectue à partir du logiciel spécifique à EnOcean : Dolphin View.
1) Présentation du micromodule NodOn
2) Configuration avec Dolphin View ADVANCED
Un article complet sur le micromodule NodOn EnOcean est disponible sur le blog
Généralement utilisé pour l’éclairage, le  micromodule NodOn peut tout aussi bien commander des prises, portails, automatismes ou même des chaudières. Ce type de module a une taille très réduite. Il peut être placé derrière un interrupteur filaire existant, derrière une prise de courant, dans un faux plafond etc… ce qui le rend invisible une fois installé.
S’installe derrière des interrupteurs existants
Petit, discret et esthétique
Facilité d’utilisation et d’installation
Alimentation: 230V AC +/-10% – 50Hz
Puissance maximum: 1*2.3kW (Version 1 canal) or 2*1.1kW (Version 2 canaux)
Température de fonctionnement – 0°C à 40°C – Altitude – 2.000m
Protocole Radio EnOcean®: 868.3MHz Bidirectionnel – EEP : D2-01-0E (1 canal) / D2-01-12 (2 canaux) Portée: 30m
2 entrées analogiques pour interrupteur(s) filaire(s) existant(s)
Normes: EN301489-1 V1.6.1: 2013, EN301489-2 V1.6.1: 2013, EN300220-1 V2.4.1: 2012, EN300220-2 V1.9.2: 2011, EN60669
2) Configuration avec Dolphin View ADVANCED
Le logiciel permettant d’activer ce fameux mode repeater est Dolphin View Advanced uniquement. La version Basic ne permet pas de faire cette configuration. Vous pouvez télécharger Dolphin View Advanced gratuitement apres avoir créé un compte gratuit, Sur le site EnOcean ici.
Découverte des modules Zigbee de NodOn
La deuxième condition est de posséder un Dongle USB300 ou USB310.
Un fois que vous avez lancé le logiciel et connecté le dongle USB à votre ordinateur, vous devez indiquer au logiciel quel port USB est occupé par le dongle.
Une fois votre dongle détecté par le logiciel, cliquez sur « Connect » pour continuer.
Ensuite sélectionnez « Telegram transmit » puis « Load/save » profile tout à gauche.
Dans le menu déroulant « Load/save profile » cliquez sur « load » et sélectionnez le fichier .do téléchargé préalablement. Vous pouvez récupérer le fichier ici.
L’interface doit vous afficher des commandes configurables pour votre micromodule. Dans le même temps, il faut faire détecter votre module par le logiciel, pour cela il suffit de l’alimenter sur la borne phase et neutre et le passer en mode apprentissage en appuyant 3 fois rapidement sur le bouton prévu à cette effet.
Votre module apparaîtra sur l’interface à gauche.
Pour la suite de la configuration vous devrez suivre la procédure ci-dessous :
1. Renseignez l’ID du dongle dans la case « ID ».
2. Renseigner l’ID du micromodule dans la case « DESTINATION ID ».
Pour continuer repasser le micro module en mode apprentissage puis attendez quelque instant.
Vous pouvez lancer la commande « Turn On » ou « Turn Off channel 1 » en sélectionnant la commande et en appuyant sur « Execute selected », si le relais claque c’est que votre module est bien configuré, vous pouvez cliquez sur la commande « Set repeater level 1 ».
Voila votre Micro module NodOn EnOcean est maintenant prêt a fonctionner en mode répéteur !
Conçu par Elegant Themes | Propulsé par WordPress
La politique de confidentialité
Gérer le consentement aux cookies
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.
Fonctionnel Fonctionnel Toujours activé
Le stockage ou l’accès technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
Le stockage ou l’accès technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’utilisateur.
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques. Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Le stockage ou l’accès technique est nécessaire pour créer des profils d’utilisateurs afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.