fr fr fr fr fr fr pt fr fr fr en fr fr fr fr en fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr en fr fr fr fr en pl fr fr fr fr fr fr fr fr fr en eo en fr de en fr fr en fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr ru fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr th fr fr fr fr fr fr fr fr fr en fr en fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr en fr fr fr en fr fr fr fr fr fr fr en fr eo en fr fr fr fr en fr en fr fr fr en
Pour dimensinnemer correctement un ouvrage de décantation, il est nécessaire de connaitre la vitesse de Hazen du liquide à traiter. La vitesse de Hazen ou vitesse ascensionnelle est déterminée grâce à la mesure de l’indice de boues.
Cette mesure est très simple à réaliser. Il vous faut :
un cône Imhoff de 1 litre (en verre idéalement, mais un équivalent de type éprouvette en plastique est suffisant),
au moins un litre de liquide à traiter (optionnel, mais fréquent pour les grosses usines),
optionnel : les coagulants et floculants qui seront utilisés (aux dosages prévus),
Une montre ou un minuteur
L’équipement de mesure des MES
Protocole pour le volume corrigé :
Mélanger correctement le liquide à analyser
Versez 1 L dans l’éprouvette
Lancez le minuteurs, attendez 30 minutes
C’est cette valeur qui est déterminante pour le calcul de la vitesse de Hazen.
Protocole pour la mesure de MES
Séchez les filtres à l’étuve sèche quelques minutes
Notez le poids du filtre sec (en grammes)
Installez ce filtre dans votre unité de filtration sous vide
Mélangez vigoureusement le litre d’eau qui vous a servi à faire la mesure du volume des boues
Remplissez le flacon de votre unité de filtration sous vide et notez le volume qui va être filtré (entre 250 ml et 1000 ml, dépendant de votre équipement)
Allumez la pompe d’aspiration et filtrez le volume de l’unité de filtration
Une fois le volume complètement filtré, séchez le filtre ainsi que les sédiments qui se son déposés dessus à 105°C
Mesurez le poids final du filtre sec
Calcul de l’indice de boue
Il s’agit du volume corrigé Vc divisé par la concentration en MES.
Volume lu pendant le test de décantation après 30 minutes (en mL / L)*
Veuillez saisir un nombre entre 0 et 1400.
Il s'agit du volume corrigé (Vc). C'est cette valeur qui est utile pour déterminer la vitesse de Hazen. Une boue activé standard a un volume corrigé de 600 ml/L par exemple
Poids du filtre avant filtration (en grammes - g)
Volume d'eau filtré (en millilitres - mL)
Poids du filtre après filtration et séchage (en grammes - g)
Concentration en MES (g/L) de l'eau
Indice de boues IB
Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Les équipements pour éliminer les MES
Pour éliminer les MES, les décanteurs lamellaires sont tout indiqués. Ils sont compacts et simples à exploiter.
Décanteur lamellaire monobloc extérieur DLME-S
Décanteur lamellaire monobloc extérieur DLME-M
Détermination de la vitesse de Hazen
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour déterminer votre vitesse de Hazen pour l’eau que vous avez à traiter.
La mesure importante ici, c’est le volume corrigé (Vc). Pour les eaux qui ont un volume de décantation relativement élevé, les vitesses de Hazen (ou vitesses ascensionnelles) sont faibles. Comme un décanteur lamellaire a une surface développé généralement 10 fois supérieur à un décanteur classique, ce type d’équipement est bien sûr plus que recommandé pour les eaux à mauvaise décantabilité.
Bien sûr, si toutes les boues flottent, la décantation n’est pas la solution. Utilisez plutôt un flottateur!
Volume lu pendant le test de décantation après 30 minutes (en mL / L)*
Veuillez saisir un nombre entre 0 et 1400.
Il s'agit du volume corrigé (Vc). C'est cette valeur qui est utile pour déterminer la vitesse de Hazen. Au dessus de 1400 ml/L, conservez une vitesse de Hazen de 0.1 m/h que ce soit pour un décanteur standard ou un décanteur lamellaire. En fait, au dessus de 1000 ml/L ça ne vaut pas vraiment le coup de faire un décanteur.
Vitesse de Hazen à retenir pour un décanteur classique à flux vertical
Vitesse de Hazen à retenir pour un décanteur lamellaire
Quel est votre débit de pointe? (m3/h)
Veuillez saisir un nombre supérieur ou égal à 0.
Emprise au sol requise pour un décanteur lamellaire
équipé de nos lamelles standard 1 m inclinées à 60°
Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Pourquoi choisir un décanteur lamellaire
Avec la vitesse de Hazen, vous pouvez déterminer la surface de bassin. Par exemple, avec 100 m3/h de débit à traiter d’un effluent ayant un volume corrigé de 440 ml/L, nous avons :
Une vitesse de 1,1 m3/m²/h (ou m/h) pour un décanteur classique. Avec 100 m3/h, il faut 100 / 1.1 = 91 m² de surface de décantation, soit 91 m² d’emprise au sol
Une vitesse de 0,44 m/h pour un décanteur lamellaire. Avec 100 m3/h, il faut 100 / 0.44 = 228 m² de surface de décantation lamellaire, mais comme la surface lamellaire est en moyenne de 10 m² / m² d’emprise au sol, la taille du bassin sera réellement de 228 / 10 = 22,8 m² d’emprise au sol
Un décanteur lamellaire est 4 fois plus compact qu’un décanteur classique dans ce cas. Et plus le volume corrigé est important, plus cette valeur s’accentue.
Avec votre vitesse de Hazen, vous pouvez trouver le décanteur lamellaire qu’il vous faut sur la page de présentation des décanteurs lamellaires 1h2o3.
Pour en savoir plus
Dans la rubrique Apprendre, vous trouverez toutes les connaissances et savoirs faires que nous partageons, et qui vous permettront de mieux appréhender votre projet.
En ce qui concerne les décanteurs lamellaires, je vous recommande la lecture des articles sur la décantation et sur la vitesse de sédimentation.
Dans la rubrique Boutique, vous trouverez tous les équipements proposés par nos membres. Maintenant que vous avez dimensionné l’équipement qu’il vous fallait pour votre projet, vous pouvez directement le commander, ou nous contacter pour avoir plus de renseignements!
Copyright © 2022 1H2O3
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.OkPrivacy policy