fr en en nl en fr fr eo en fr fr fr fr fr fr fr fr en fr fr en fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr en fr fr fr fr fr fr fr fr hbs_lat fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr en it fr en fr fr en hbs_lat en en hbs_lat fr fr fr fr fr en fr en fr fr en fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr en fr fr fr gu fr
Après notre présentation générale de l’IPX800V4, je vous propose de voir un exemple concret: comment mettre en place un détecteur de porte sur une entrée digitale, piloter un relais puis envoyer un courrier électronique au changement d’état de ce capteur par un scénario.
J’utilise ici le capteur magnétique de proximité de GCE electronics.
Un des fils est relié au GND, l’autre sera relié à l’entrée digitale 1.
Pour le relai, une simple ampoule est reliée au relai 1 (Ch1).
Allons nommer nos équipements dans le menu des périphériques afin d’utiliser ces noms dans nos scénarios.
Voyons maintenant le fonctionnement des scénarios.
Vous trouvez la configuration des e-mails dans le menu « Administrateur ».
Nous pouvons définir AU MAXIMUM 4 emails à contacter, ce qui semble, à priori, bien peu.
L’envoi des emails ne se fait qu’au travers de groupes d’envoi portant un nom. Nom qui sera utilisé dans les scénarios.
Ici donc seuls les destinataires 1 et 2 seront contactés par mail avec les messages mentionnés dans EMAIL ON et EMAIL OFF .
Vous trouvez la configuration des scénarios également dans le menu « Administrateur ».
Pour se déplacer de scènes en scènes on peut utiliser les boutons « Précédent » et « Suivant », mais aussi cliquer dans la liste déroulante du haut « Scène » et choisir la scène.
Les scénarios IPX permettent de relier des événements qui surviennent à des actions.
Je cite la documentation
» Les scénarios vous permettent de mettre en relation des événements avec des résultats via un type d’action.
Les événements peuvent être liés entre eux par une logique combinatoire simple (non, et, ou).
Le résultat de cette logique combinatoire est donc systématiquement digital/binaire
(0 ou 1) même lorsque l’on prend en compte des entrées analogiques. »
Ce qui signifie que :
Sont donc considérés comme évènements tout changement d’état d’une ou plusieurs entrées ou de sorties quelles soient digitales ou analogiques.
Un passage à ON renvoie 1, à OFF renvoie 0. Si on a plusieurs conditions on peut les lier par des ET/OU/NON, mais dans tous les cas ce qui est renvoyé est un 0 ou 1.
A noter : Concernant  les entrées analogiques, elles  sont considérées comme changer d’état (passer à 1) au dessus d’un seuil haut programmable, et repasser à 0 au dessous d’un autre seuil; entre les deux il s’agit de l’hystérésis où rien ne se passe. Ces seuils se configurent au sein du scénario lui même.
Ici pour mon entrée analogique Temp, au dessus de 38 j’ai un passage à 1 et en dessous de 36 un passage à 0,  entre les deux il ne se passe rien.
4.1 Écriture du scénario
Par défaut il y a déjà dans l’IPX800 un scénario existant « Liens entrée 1 – relais 1 » qui lors de l’activation de l’entrée 1 bascule à ON le relai 1.
Nous allons modifier cette scène pour y inclure les alertes email.
Changeons le nom, activons le scénario, puis par un clic sur le bloc « entrée digitale » vérifions que nous sommes bien lié à note entrée désirée (porte dans ce cas)
Situées immédiatement en dessous les actions vont permettre de savoir quand effectuer l’action en fonction des événements.
Les différents types d’action sont ON/OFF, ON, OFF , SWITCH.
La documentation officielle de l’IPX800 V4 vous donnera de multiples détails à ce sujet.
Une illustration ici du comportement du relais « Lampe » en fonction des blocs action choisi:
Rien ne se passe
Rien ne se passe
Rien ne se passe (cf. câblages à logique inversée)
Extinction lors du deuxième passage
Le résultat est donc ce que doit faire l’IPX suite à un événement et une action.
Dans mon exemple je souhaite activer le relai 1 et envoyer un email, il me suffira donc de déposer les blocs « Relais » puis « Email » dans la partie des résultats.
Il faudra activer le relais nommé « Lampe » et s’assurer que l’email est bien adressé au groupe constitué plus haut dans le paramétrage et nommé « Alerte Porte ».
Nous avons vu au travers de cet exemple comment utiliser périphériques et scénarios, sachez que vous pouvez concevoir de cette façon simple vos scénarios sur de nombreux autres évènement tels que entrées et sorties, pings sur matériel IP, compteurs, plages horaires, etc. Les possibilités de cette IPX800V4 sont relativement complètes !
Merci à Patrice pour cet article !
Vous pouvez retrouver l’IPX800 V4 sur notre boutique au prix de 238€.
Conçu par Elegant Themes | Propulsé par WordPress
La politique de confidentialité
Gérer le consentement aux cookies
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.
Fonctionnel Fonctionnel Toujours activé
Le stockage ou l’accès technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
Le stockage ou l’accès technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’utilisateur.
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques. Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Le stockage ou l’accès technique est nécessaire pour créer des profils d’utilisateurs afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.