fr en en nl en fr fr eo en fr fr fr fr fr fr en fr en en fr fr en en fr en en fr en en fr en en fr en en fr en en fr en en fr en en fr en en fr fr en fr en en fr en en fr en fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr en fr fr fr gu fr
Le micromodule pour volet roulant d’Aeon Labs permet de contrôler à distance un équipement motorisé tel que store, porte de garage, portail ou  volet roulant grâce au protocole Z-Wave. Il se connecte derrière votre interrupteur existant afin de garder le contrôle localement.
De plus, ce micromodule est capable de transmettre la consommation électrique instantanée (W) et cumulée (KWh) de l’équipement qui lui est rattaché.
Pour installer ce micromodule, il est recommandé d’utiliser une boîte d’encastrement de diamètre 67mm et profondeur 50mm (Exemple : SCHALB71322) afin de faciliter le câblage.
Mettez votre circuit électrique hors tension et retirez votre interrupteur existant.
Pour que le module tienne au fond de la boîte d’encastrement, il faut retirer les 4 orifices de passage des câbles.
Installez la boîte d’encastrement dans le mur.
Vissez les 2 vis de blocage.
Dénudez les fils sur 6 à 7mm uniquement afin de ne pas apercevoir de partie cuivrée une fois connecté au bornier.
Câblez le micromodule en suivant le schéma ci-dessous :
Faîtes passer les câbles vers l’orifice en bas à droite.
Coudez les fils de façon à ce que le micromodule puisse s’intégrer dans la boîte d’encastrement.
Faîtes passer l’antenne dans l’orifice de la boîte d’encastrement en haut à gauche, puis poussez le micromodule dans la boîte.
Remettez alors le circuit électrique sous tension. Vous pouvez tester le bon fonctionnement du micromodule en appuyant sur l’interrupteur ou sur le bouton intégré au micromodule.
Pour être contrôlé à distance, le micromodule doit être inclus dans votre réseau Z-Wave. La LED du micromodule clignote pour indiquer qu’il ne fait pas partie d’un réseau.
Pour inclure le micromodule dans votre réseau, mettez votre contrôleur en mode inclusion et appuyer sur le bouton du micromodule.
Vous pouvez maintenant fixer l’interrupteur.
Montez le cadre de finition et le bouton si besoin.
Votre micromodule est maintenant installé et peut être piloté à distance par votre contrôleur !
Note : De base, le micromodule est prévu pour fonctionner avec un interrupteur à bascule, mais il est possible de l’utiliser avec un interrupteur à impulsion. Pour cela, appuyer 6 fois successivement sur le bouton du micromodule pour le faire changer de mode.
Conçu par Elegant Themes | Propulsé par WordPress
La politique de confidentialité
Gérer le consentement aux cookies
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.
Fonctionnel Fonctionnel Toujours activé
Le stockage ou l’accès technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
Le stockage ou l’accès technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’utilisateur.
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques. Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Le stockage ou l’accès technique est nécessaire pour créer des profils d’utilisateurs afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.