fr fr en fr en fr fr en fr fr fr fr en fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr en fr fr fr fr fr fr en fr it fr fr fr it fr fr fr fr fr fr fr fr fr en fr fr en fr fr fr fr en en fr en fr fr
L’incendie, ce n’est pas seulement les flammes, mais aussi les fumées et gaz qui peuvent être toxiques, qui asphyxient, qui gênent la vue et qui brûlent. La première cause de décès lors des incendies est due à ceux-ci.
Le désenfumage consiste à évacuer une partie des fumées produites par un incendie tout en assurant le renouvellement de l’air. Son objectif est de :
limiter la propagation de l’incendie
permettre l’accès des locaux aux pompiers.
On distingue le désenfumage naturel et le désenfumage mécanique.
Il consiste à extraire par tirage naturel l’air pollué. Les gaz chauds s’élèvent et s’évacuent par les dispositifs d’évacuation naturelle de fumée et de chaleur (DENFC). Il y a les exutoires en toiture et les ouvrants en façade qui évacuent les fumées pour certains, et qui amènent l’air frais pour d’autres.
Le désenfumage mécanique permet l’aspiration par des ventilateurs d’extraction des fumées par des conduits. D’autres conduits permettent l’amenée d’air frais. Le désenfumage mécanique ne peut être utilisé dans des cages d’escaliers. En effet, l’escalier est toujours le moyen pour évacuer. En cas de dysfonctionnement du ventilateur, les cheminements deviendraient impraticables.
Les types de commandes de désenfumage
La commande et le DENFC sont reliés par un câble d’acier et/ou de cuivre. On distingue les commandes mécaniques, pneumatiques et électriques qui vont commander l’ouverture, parfois la fermeture, des exutoires et ouvrants. Il existe des systèmes télécommandés qui permettent l’ouverture ou fermeture à distance.
Elle fonctionne le plus souvent par un système de « tirez-lâchez », donc de poignée, qui va actionner le mécanisme permettant l’ouverture de l’exutoire ou de l’ouvrant, via des ressorts à gaz ou mécaniques.
La commande pneumatique fonctionne grâce à des cartouches de CO2. Le gaz sous pression est dirigé vers un vérin pneumatique au travers d’un tuyau de cuivre ce qui aura pour effet d’ouvrir le DENFC.
La commande électrique va prendre la forme d’un boîtier de commande manuel, qui va donner l’ordre via un boîtier Détection Autonome Déclencheur (DAD) d’ouvrir l’exutoire ou l’ouvrant.
Nous maintenons et installons les systèmes de désenfumage, que ce soit dans le cadre de l’habitation, de l’établissement recevant des travailleurs ou des personnes. N’hésitez pas à nous contacter et à visiter notre page dédiée aux services pour en savoir plus ou demander un devis.
Conditions Générales de Vente
27 rue de Cherbourg
03 88 79 42 42
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h et de 13h30 à 16h30
Nous sommes certifiés APSAD pour les robinets d'incendie armés (n° 03/04/J5.F5) et pour les extincteurs (n° 181/07/04-285)
Tous droits réservés 2010-2019 Ringenwald
© 2010-2022 Votre entreprise
Nous utilisons des cookies à des fins de mesure d'audience.
Vous pouvez en savoir plus sur les cookies que nous utilisons ou les désactiver dans les réglages.
Close GDPR Cookie Settings
Résumé de la politique de confidentialité
Résumé de la politique de confidentialité
Nous utilisons les outils d’analyse d’audience pour récolter ces informations qui nous sont envoyées de manière anonymisée. Pour plus d'informations sur notre politique de confidentialité, rendez-vous sur notre page dédiée
Cette option doit être activée à tout moment afin que nous puissions enregistrer vos préférences pour les réglages de cookie.
Enable or Disable Cookies
Ce site utilise Matomo pour collecter des informations anonymes telles que le nombre de visiteurs du site et les pages les plus populaires.
Enable or Disable Cookies
Veuillez activer d’abord les cookies strictement nécessaires pour que nous puissions enregistrer vos préférences !