fr fr fr fr fr fr pt fr fr fr en fr fr fr fr en fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr en fr fr fr fr en pl fr fr fr fr fr fr fr fr fr en eo en fr de fr en fr fr fr fr fr de fr fr fr ru fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr nl fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr en en fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr en fr en en en en en fr en en fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr en fr fr en fr fr fr en fr fr fr en fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr en fr fr en fr fr fr en fr en fr fr fr en fr eo en fr fr fr fr en fr en fr fr fr fr en bn en en
Caisson étanche plug&play, nettoyage automatique en ligne, piquages de prélèvement, livraison offerte en CE, garantie 5 ans!
Regards S, M, L & XL
Choisir une optionRegard REUT SRegard REUT MRegard REUT LRegard REUT XL
Choisir une optionPlage de température étendueSterilisateur de base
Choisir une optionCapteur UV en teflonCapteur ÖNORMEffacer
quantité de Regards REUT Désinfection UV
UGS : REUSE-manhole Catégorie : Désinfection UV
Regards REUT clé en main
Réutilisez votre eau usée pour l’irrigation agricole avec les regards REUT tout équipés
Les regards REUT sont compatibles avec les dernières exigences Européennes pour l’irrigation agricole. Ces ouvrages compacts, destinés à être installés en sortie de station d’épuration, contiennent un stérilisateur UV spécialement étudié pour les classes de qualité REUSE de A à D. Grâce à la dose UV délivrée, les exigences sur le paramètres E.coli sont garanties.
Voici quelques avantages des regards REUT:
Ouvrage étanche compact, pouvant être posé complètement enterré, partiellement enterré ou non enterré.
Prise d’échantillons amont et aval
La gamme des réacteurs REUT comporte 4 stérilisateurs: S, M, L et XL. Pour chaque réacteur, le débit max traversier a été calculé pour chaque classe de qualité à partir d’une eau très contraignante, à savoir:
Concentration E.coli: 100 000 UFC/100ml
Bien sûr, si vos eaux usées en sortie de STEP sont de meilleure qualité, un même réacteur pourra traiter plus de débit, ou vous pourrez choisir le modèle inférieur.
Où implanter les réacteurs REUT?
Les réacteurs REUT sont à implanter à la sortie de la station d’épuration, après le traitement tertiaire, de sorte à ce que l’eau à traiter respecte déjà les exigences de traitement imposées à la station d’épuration sur les paramètres MES, DBO5 et DCO.
Pourquoi choisir cet équipement?
Cette gamme de réacteur a été spécialement conçue pour la réutilisation des eaux en sortie de station. C’est pourquoi, lors de leur conception, ces appareils ont été dotés des applications suivantes:
Système de nettoyage automatique en ligne pour réduire la formation de dépôts organiques et inorganiques sur les gaines quartz
Vannes de prélèvement en amont et en aval, pour faciliter la prise d’échantillon lors des contrôles réglementaires
Capteur UV en teflon: pour contrôler en continu le rayonnement UVC du stérilisateur
Piquage de nettoyage chimique: pour faciliter la maintenance et augmenter la performance du rayonnement
Interface avec affichage détaillée:
Rayonnement UVC en %,
Compteur de démarrage système,
Plusieurs contacts secs pour compléter la supervision
Pré-alarme / alarme : avertissement de baisse d’efficacité de la lampe (c-a-d intensité UV) / Seuil d’efficacité de la lampe atteinte,
Un contact ON / OFF supplémentaire libre
Fil hydraulique trop bas? Optez pour les regards REUT H!
Sur les petites stations d’épurations, la canalisation de rejet au milieu naturel est bien souvent enterrée. Les réacteurs REUT, lorsqu’ils sont complètement enterrés, n’offrent qu’une profondeur limitée de raccordement, à savoir -190 mm depuis le centre de la tuyauterie. La gamme des réacteurs REUT H (haut / surélevée) permet de s’affranchir de l’installation d’un pompage intermédiaire. Ainsi, en se raccordant à la bonne profondeur, l’écoulement gravitaire en sortie de station est conservé!
Pour éviter un rejet en zone sensible et/ou pour répondre à un manque d’eau.
Réutilisation des eaux usées en sortie de station d’épuration pour :
– REUT directe: Irrigation, micro-irrigation, arrosage,
– REUT indirecte: alimentation de nappe
– Maintien des zones humides
– Protection des zones de baignade
– Eaux de lavage pour les process industriels
– Installation horizontale ou verticale
– Nettoyage automatique des lampes en ligne et sans démontage
– Prise d’échantillons amont et aval
– Purges amont et aval
– Piquage pour nettoyage chimique (CIP)
– Interface lcd avec affichage de l’intensité UV,
– Plusieurs contacts secs pour compléter la supervision
– Traitement non chimique : aucun produit chimique nocif n’a besoin d’être ajouté.
– Facile à installer et à entretenir: nettoyage des gaines quartz automatisés pour garantir l’efficacité de l’équipement
– Economique et économe en énergie : faibles besoins électriques
– Agit sur une large gamme d’agents pathogènes; ceux résistants à la chloration notamment (certains protozoaires comme Cryptosporidium et Giardia).
– Reconnu par les organismes de réglementation, y compris l’USEPA (United States Environmental Protection Agency).
– Efficace – Détruit 99,99% des microorganismes
– Ecologique: l’UV ne produit aucun sous-produit de désinfection pouvant polluer l’environnement ou limiter la réutilisation de l’eau (cas du chlore ou de l’ozone)
– Fiable: fonctionne jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
– Sûr pour les utilisateurs: pas de manipulation de produits chimiques.
– Traitement compact et rapide: l’abattement bactériologique est réalisé dans le réacteur. L’eau circule dans le système sans avoir besoin de réservoir de rétention ou de temps de réaction.
– Contrôle continu de l’efficacité de la désinfection avec télégestion pour répondre aux besoins d’exploitation.
Lampe UV et son joint torique
Autres accessoires sur demande
Livraison sur site par camion. Le déchargement est à la charge du client.
Une fois la commande passée, le délai indiqué ci-dessus court (hors semaines 31 à 34 et 51 à 52) à partir de la date de réception du paiement et de la validation du plan projet (reprenant toutes les options demandées en cas de demande spéciale). Dès que l’équipement sera prêt, il vous sera expédié. Un transport routier requiert en moyenne une semaine pour la mise en place, cela peut aller jusqu’à 3 semaines pour un container en fonction des destinations.
Liste des pièces de rechange et consommables
Dans les conditions normales d’utilisations :
– 5 ans, pour le réacteur Inox (matériaux et soudures) sauf dans les cas d’utilisation dans un milieu ou une ambiance très corrosifs (milieu saumâtre ou très salin, eau de mer, proximité de produits acides et corrosifs, utilisation d’acide chlorhydrique).
– 2 ans pour l’ensemble du regard et des composants à l’exception de la lampe UV et de la gaine quartz (consommable).
Les défauts et détériorations provoqués par l’usure naturelle, un accident extérieur, un montage erroné, un entretien défectueux, une utilisation anormale, un stockage non conforme, le non-respect de la date de péremption, l’intervention d’un tiers, ou encore par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur, sont exclus de la garantie.
Tous les équipements de la gamme REUT sont équipés de piquages prélèvements amont et aval munis de vannes flammables. Les analyses bactériologiques devront se faire dans les 4h suivant le prélèvement, sur un échantillon moyen 24h conservé au frais. Les analyses devront être accompagnées d’une mesure de la transmittance UV à 254 nm ainsi que d’une mesure de MES.
Les regards REUT sont livrés complets et prêts à être raccordés. Ils peuvent être posés de 3 façons:
Complètement enterrés (débord de 100 mm min – fil hydraudique -190 mm max)
Partiellement enterrés (hauteur de travail 1,10 m – fil hydraudique +860 mm)
Non enterrés (fil hydraudique +1280 mm)
Il suffit de raccorder l’entrée et la sortie hydraulique sur les collets à bride, et de raccorder l’armoire électrique au réseau général (220V, 50/60 Hz)
Maintenance des ampoules UV
Les lampes sont à retirer par le haut du réacteur. Avant toute intervention, rappelez vous que :
Les ampoules UV doivent être recyclées conformément à la réglementation de votre pays. Ne pas les jeter dans les déchets ordinaires ou industriels, car elles contiennent des particules de mercure.
Lors du remplacement d’une lampe UV, il ne faut pas mettre les doigts sur le verre. Un nettoyage des lampes avec de l’alcool permettra d’éliminer les éventuelles traces.
La lumière produite par une ampoule UV doit être soigneusement protégée des regards directs ou indirects.
Lors du remplacement de la lampe UVC, veiller à ne pas mettre les doigts sur le verre. Un nettoyage des lampes avec de l’alcool permettra d’éliminer les éventuelles traces de doigts.
Quand faut-il remplacer les pièces d’usure ?
Il est recommandé de remplacer les ampoules UV après 13000 heures de fonctionnement, pour conserver la garantie d’un niveau d’irradiation suffisant. Ce remplacement peut s’effectuer  en même temps que celui des gaines Quartz UV (si elles sont endommagées). Lorsque les gaines sont correctement entretenues, l’expérience montre qu’un remplacement toutes les deux lampes est suffisant (ici toutes les 26000 heures / 3 ans par exemple)
Comment recycler les ampoules UV ?
C’est facile! Placez l’ancienne lampe UV dans l’emballage de la nouvelle lampe et, pour les personnes utilisant des réacteurs Bio UV d’origine, inscrivez « recyclage » puis expédiez pour que vos lampes usagés soient retraitées dans une installation de recyclage approuvée.
Désinfection UV € 56,40 – € 58,80 HT
Désinfection UV € 54,00 – € 170,12 HT
Désinfection UV pour eau corrosive
Voyant lampe Bio UV
Désinfection UV € 19,20 – € 26,40 HT
Copyright © 2022 1H2O3
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.OkPrivacy policy