ko en it it ko ko en en ko ko ko ko ko ko pt pt en ko ko ko ko ko en en en ko en ko ko it ko en ko ko ko pt ko ko en ko ko ko ko ko ko en ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko en en ko ko ko ko ko ko ko ko en en
900MHz LoRa 무선 환경 센서 | DIVA-LN-IAQ | LoRa WSN | 고객 맞춤 개발 | 빌딩자동화 | 무선 HVAC
Use tab to navigate through the menu items.
온도, 습도, 압력, 실내 공기 품질 측정
​IAQ (Indoor Air Quality)
DIVA-LN-IAQ 제품에 내장된 센서 모듈은 금속 산화물 기반의 센서로서 민감한 층에 흡착 및 후속 산화/환원하여 VOC 를 감지합니다. VOC (Volatiile Organic Compounds 휘발성 유기 화합물) 는 끓는 점이 낮아 대기중으로 쉽게 증발되는 액체 또는 기체상의 유기화합물을 총칭하며 액체연료, 파라핀, 올레핀, 방향족화합물 등 생활주변에서 흔히 사용되는 탄화수소류가 거의 해당됩니다. VOC는 대기 중에서 질소산화물과 함께 광화학반응으로 오존 등 광화학산화제를 생성하여 광화학스모그를 유발하기도 하고, 벤젠과 같은 물질은 발암성물질로서 인체에 매우 유해하며, 스티렌을 포함하여 대부분의 VOC 는 악취를 일으키는 물질로 분류할 수 있습니다. DIVA-LN-IAQ 제품은 실내 공기를 오염시기는 대부분의 휘발성 화합물에 반응합니다 (이산화탄소 제외). 하나의 특정 요소에 전문화된 센서와 달리 DIVA-LN-IAQ 제품은 주변 공기에서 VOC/오염물의 합을 측정할 수 있습니다. 이를 통해 DIVA-LN-IAQ 제품은 페인트/가구/쓰레기 등에서 배출되는 가스와 요리/음식/호흡으로 인해 발생되는 높은 수준의 VOC 를 감지할 수 있습니다. DIVA-LN-IAQ 제품은 습도와 같이 VOC 농도 이외의 매개 변수 영향을 받기 때문에 BSEC (Bosch Software Environmental Cluster) 내부의 스마트 알고리즘에 의해 측정된 값이 대기질 지수 (IAQ)로 변환됩니다. IAQ 스케일 범위는 0 (청정 공기)에서 500 (심하게 오염된 공기) 입니다.
DIVA-LN-IAQ 제품이 송신한 무선 센서 데이터는 DIVA-ILM 또는 DIVA-LIO-DIO 게이트웨이에서 수신되며 RS232/422/485 시리얼 또는 유선랜, Discrete I/O 인터페이스를 통해 사용자 어플리케이션과 연결됩니다. DIVA-LN-IAQ 센서 노드로부터 수집된 센서 데이터들은 DIVA-ILM 또는 DIVA-LIO-DIO 게이트웨이의 모드버스 레지스터에 저장됩니다. DIVA-ILM 및 DIVA-LIO-DIO 게이트웨이는 일반적으로 모드버스 슬레이브 모드로 동작하며 Modbus RTU 및 Modbus/TCP 프로토콜을 지원합니다. 사용자는 모드버스 프로토콜을 기반으로 DIVA-LN-IAQ 제품 주변의 환경 변화를 모니터링 할 수 있으며 DIVA-LIO-DIO 게이트웨이의 Discrete Output 출력도 제어할 수 있습니다. 모드버스 프로토콜과 호환되지 않는 사용자 시스템을 DIVA-ILM 및 DIVA-LIO-DIO 게이트웨이와 연동해야 할 경우 맞춤 기능을 탑재하여 고객에게 제공해 드립니다. 또한 별도의 사용자 시스템을 연결하지 않아도 수집된 센서 데이터를 기반으로 DIVA-ILM 및 DIVA-LIO-DIO 게이트웨이가 독립적인 기능을 수행할 수 있도록 펌웨어 개발을 지원해 드립니다. DIVA-LN-IAQ 제품은 다음과 같은 DIVA 시리즈와 무선으로 연동됩니다.
DIVA-LN-IAQ 제품은 3500mA 고성능 배터리를 내장하고 있으며 15분 단위로 센서 데이터를 전송할 경우 2년 이상 사용이 가능합니다. 사용자는 어플리케이션 특성에 따라 센서 샘플링 간격 및 데이터 전송 주기를 변경할 수 있습니다. 또한 센서 데이터와 함께 배터리 상태 정보도 전송하기 때문에 배터리 전압 레벨이 낮아지면 확인 후 교체가 가능합니다.
920-923 MHz Wireless Frequency (ISM 대역)
온도 측정 범위 : -40 ~ +85 ℃
습도 측정 범위 : 0 ~ 100% r.H.
​압력 측정 범위 : 300 ~ 1100 hPa
IAQ 범위 : 0 ~ 500
3500mAh 배터리 내장 (3.6VDC)
-40 ~ +85 ℃ 동작 (실내용)
Ethernet to RF 모뎀
Serial to RF 모뎀
4채널 디지털 입출력 무선 모뎀
공장자동화 네트워크 - RF 무선
I/O 고객맞춤 개발 - DAQ 게이트웨이
I/O 고객맞춤 개발 - RF 무선 시스템
16채널 디지털 입출력 무선 모뎀
경기도 의왕시 이미로 40 인덕원IT밸리 D동 1005-2호     T: 070-8855-0505     F: 050-2387-0235     info@najinauto.com
© 2019 by NAJIN automation Co,Ltd. All Rights Reserved.