el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el el en el en en en el en el en en el en el en el el en ca fr el el el el el el el el el el
[[Αρχείο:UPSFrontView.jpg|thumb|Τυπικό UPSτροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής ενέργειας για οικιακή χρήση ή χρήση σε γραφείο|right]]
[[Αρχείο:UPS server rear view.JPG|thumb|Πίσω μέρος UPSτροφοδοτικού ενόςαδιάλειπτης Serverπαροχής ενέργειας για την τροφοδοσία διακομιστή ισχύος 2200VA|right]]
[[Αρχείο:500kVA-UPS.jpg|thumb|UPSΤροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής ενέργειας ισχύος 500kVA για την υποστήριξητροφοδοσία υπολογιστικού κέντρου]]
Μία συσκευή '''αδιάλειπτης παροχής ενέργειας''' (Αγγλ. '''UPS''',Uninterruptible απόPower ταSupply αρχικά των λέξεων '''uninterruptible power supply(UPS)''' ), είναι μία συσκευή τροφοδοσίας ρεύματος ([[τροφοδοτικό]]) που συνεχίζει να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Για να καταστεί αυτό δυνατό, περιέχει κατά κανόνα μία άλλη προσωρινή πηγή ενέργειας (π.χ. κάποιου είδους συσσωρευτή). Συνήθως παρέχει επιπλέον ασφάλεια στις συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτήν, με το να παρεμβάλλεται μεταξύ τους και το δίκτυο ρεύματος, προστατεύοντάς τις από υπερτάσεις ή πτώσεις τάσεις και άλλες ανωμαλίες του ρεύματος ή της τάσης του δικτύου παροχής ρεύματος. Σε μερικές περιπτώσεις διασφαλίζει και ότι το παρεχόμενο ρεύμα έχει την σωστή συχνότητα (50Hz ή 60Hz κλπ. ανάλογα το δίκτυο). Η συσκευή χρησιμεύει κυρίως στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την έναρξη μιας βοηθητικής γεννήτριας, μέχρι να έρθει το ρεύμα ή μέχρι να γίνει ασφαλής απενεργοποίηση των συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε αυτήν.
Η κύρια χρήση αυτών των τροφοδοτικών αυτού του είδους είναι για την προστασία ευαίσθητων ή πολύ σημαντικών ηλεκτρονικών ή ηλεκτρικών συσκευών όπως διαφόρων ιατρικών συσκευών, [[Ηλεκτρονικός υπολογιστής|ηλεκτρονικών υπολογιστών]], [[διακομιστής|διακομιστών]], [[τηλεφωνικό κέντρο|τηλεφωνικών κέντρων]] κ.α., η απότομη απενεργοποίηση των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη όπως π.χ. απώλεια ζωής ασθενούς, απώλεια δεδομένων, καταστροφή υποσυσυστημάτων κλπ. Τα τραφοδοτικά αυτά ποικίλλουν σε μέγεθος: από πολύ μικρά (με ισχύ ~200[[VA]]) που μπορούν να υποστηρίξουν έναν προσωπικό [[υπολογιστής|υπολογιστή]] έως πολύ μεγάλα που μπορούν να τροφοδοτήσουν [[κεντρικός υπολογιστής|κεντρικούς υπολογιστές]] (με ισχύ μερικά KVA).
=== Stand-By ή Offline UPS ===
[[Αρχείο:Standby UPS Diagram.png|thumb|Σχηματική αναπαράσταση λειτουργίας τροφοδοτικού αδιάλειπτης παροχής ενέργειας τύπου Stand-by. Στην πάνω εικόνα απεικονίζεται η λειτουργία με ρεύμα από το κεντρικό δίκτυο, στην κάτω σε περίπτωση διακοπής ρεύματος]]
Συνήθως, οι συσκευές αυτού του τύπου δεν έχουν ενδείξεις της κατάστασης του [[συσσωρευτής|συσσωρευτή]] ή δυνατότητα ισοστάθμισης. Έτσι, μπορεί να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην λειτουργία τους χωρίς ο χρήστης να το γνωρίζει. Είναι τα πιο διαδεδομένα τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής ενέργειας, εξαιτίας της χαμηλής τιμής τους.
=== Line-interactive UPS ===
Αυτού του είδους το τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής ενέργειας έχει παρόμοιο τρόπο λειτουργίας με της προηγούμενης κατηγορίας με τη διαφορά ότι έχει την δυνατότητα να προσαρμόζει την χαμηλή/υψηλή τάση στην έξοδό του, χωρίς να αντλεί ενέργεια από τον περιορισμένης διάρκειας [[συσσωρευτής|συσσωρευτή]] στο εσωτερικό του. Αυτό μπορεί να το επιτυγχάνει διότι περιλαμβάνει έναν [[αυτομετασχηματιστής|αυτομετασχηματιστή]] μεταβλητής τάσης εξόδου - πολλαπλών λήψεων. Αυτό το είδος [[μετασχηματιστής|μετασχηματιστή]] παρέχει την ευχέρεια στο τροφοδοτικό να μεταβάλλει τον αριθμό των περιελίξεων του [[πηνίο]]υ του [[μετασχηματιστής|μετασχηματιστή]], αυξάνοντας ή μειώνοντας, έτσι, το μαγνητικό του πεδίο και, κατά συνέπεια, την τάση εξόδου του [[μετασχηματιστής|μετασχηματιστή]]. Το τροφοδοτικό επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη λήψη του μετασχηματιστή ανάλογα με την τάση του δικτύου κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Κατά την αλλαγή των λήψεων, μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα που απαιτείται για την σύζευξη και αποσύζευξη των σχετικών μηχανικών διακοπτών κατά το οποίο δεν είναι συνδεδεμένη κάποια λήψη εξόδου στο κύκλωμα του τροφοδοτικού και συνεπώς το τελευταίο δεν αντλεί ρεύμα από τον μετασχηματιστεί. Κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού το τροφοδοτικό στιγμιαία αντλεί ενέργεια από τον [[συσσωρευτής|συσσωρευτή]] στο εσωτερικό του ώστε να αποσοβηθεί η πλήρης απώλεια τάσης στην έξοδό του.
Οι [[αυτομετασχηματιστής|αυτομετασχηματιστές]] μπορούν να προσαρμοστούν έτσι ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τάσεων, κάτι που αυξάνει τον αριθμό λήψεων εξόδου, τον όγκο και το κόστος. Συνήθως καλύπτουν ένα φάσμα της τάξης των 100 [[Volt|V]]. Αυτό σημαίνει πως εάν η τάση πέσει κάτω από 180 V ή πάνω από 280 V, τότε το τροφοδοτικό θα χρησιμοποιήσει τον [[συσσωρευτής|συσσωρευτή]] ως πηγή.
=== Διπλής Μετατροπής/Online UPS ===
Τα συγκεκριμένα τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής ενέργειας είναι κατάλληλα όταν απαιτείται η ηλεκτρική απομόνωση των τροφοδοτούμενων συσκευών ή για την τροφοδοσία μηχανημάτων που είναι ευαίσθητα στις διακυμάνσεις τάσεως. Αν και αρχικά έβρισκαν εφαρμογή σε εγκαταστάσεις των 10 KVΑ και άνω, η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επιτρέψει την χρήση τους σε μικρότερα συστήματα ισχύος 500 [[Βατ|W]] ή και λιγότερο. Η συγκεκριμένη κατηγορία τροφοδοτικών είναι η καταλληλότερη για περιβάλλοντα με σημαντικό ηλεκτρικό θόρυβο, όπως ένα εργοτάξιο, η μεγάλες εγκαταστάσεις όπως συστοιχίες [[διακομιστής|διακομιστών]].