cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs de cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs fr cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs en cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs pl cs cs cs yue cs cs cs cs fr fr pl cs fr en cs fr fr pl en fr en en en ru km en en fr en cs it fr it en jbo fr en es cs fr pl cs fr fr es cs en en jbo fr en zh fr fr en cs fr en cs sv cs en fr fr en en fr en cs sv cs sk cs en pl cs fr en en cs fr it cs fr fr en cs fr it cs fr fr en cs sv it cs sv fr yue en cs es en cs fr fr en cs en te cs fr de cs yue cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs pl cs cs cs cs cs cs cs cs fr es pt pl bg hbs_lat sk sl ru da sv ar ar
Elektrická energie dodávaná do našich domů není stabilní.Pokud je frekvence dokonce víceméně stabilní, napětí „chodí“ ve významném rozsahu.Jediné, co s tím lze udělat, je dát stabilizátor napětí pro dům, byt, chalupu.Pak bude vše v pořádku ve vašem samostatném „kusu“ sítě (pokud zvolíte správný elektrický stabilizátor).
Rozsah vstupního napětí: maximální a provozní
Místní a obecné stabilizátory - první věc, která se rozhodne
Pokud napětí „chodí“ v malých mezích a většina zařízení funguje dobře, ale existují pouze problémyv některých částech citlivějších zařízení má smysl umístit lokální stabilizátory - na konkrétní vedení nebo na samostatná zařízení.
Pokud existuje zařízení, které se připojuje přímo ke třem fázím, potřebuje regulátor napětí pro dům třífázový.
Schéma připojení stabilizátoru k jednofázovému obvodu
Je-li zařízení připojeno pouze k jedné z fází, jsou pro každou fázi zapotřebí jednofázové stabilizátory.Navíc jejich výkon nemusí být stejný, protože zátěž je obvykle rozložena nerovnoměrně.
Na jednofázových obvodech lze dodávat tři jednofázové obvody
Podle tohoto principu není obtížné zvolit regulátor napětí pro dům nebo letní sídlo.Je však třeba se rozhodnout.
Výběrregulátor napětí pro domácnost, v první řadě je třeba vypočítat jeho výkon.Nejjednodušší způsob, jak to zjistit strojem, který je na domě nebo na lince.Například vstupní stroj stojí 40 A. Vypočítáme výkon: 40 A * 220 V = 8,8 KVa.Abyste zajistili, že jednotka nepracuje na hranici limitu, využijte rezervu napájení 20-30%.V tomto případě to bude 10-11 kVa.
Výběr výkonu stabilizátoru závisí na celkovém výkonu sítě nebo zařízení k ní připojených
Vypočítá se také výkon lokálního stabilizátoru, který jsme vložili do samostatného zařízení.Zde však zohledňujeme maximální současnou spotřebu (je to v charakteristikách).Například je to 2,5 A. Dále počítáme podle výše popsaného algoritmu.Má-li však zařízení motor (například lednička), je třeba vzít v úvahu počáteční proudy, které jsou mnohonásobně vyšší než standardní.V tomto případě se vypočtené parametry vynásobí 2 nebo 3.
Při volbě výkonu si nezaměňujte kVA s kW.Stručně řečeno, pak 10 kVA v přítomnosti kondenzátorů a indukčnosti na zátěži (tj. Pro skutečné sítě téměř vždy) se nerovná 10 kW.Počet skutečných zátěží je menší a o kolik méně závisí na koeficientu indukčnosti (může to být také v charakteristikách).Pro konkrétní zařízení je vše snadno spočítatelné - musíte se násobit faktorem, ale pro síť je vše složitější.Jen pokud vidíte číslo v kVA, vezměte marži asi 15-20%.Toto je přibližně průměrná reaktivní složka.
Přesnost stabilizace ukazuje, jak bude „sudé“ výstupní napětí.Přijatelné je + -5%.S touto tolerancí funguje domácí zařízení normálně, ale u dovážených je lepší mít stabilizované napětí.Takže všechny stabilizátory, které mají přesnost menší než -5%, jsou skvělé, horší je lepší nekupovat.
Přesnost stabilizace je jedním z prvních parametrů, které je třeba věnovat pozornost
Rozsah vstupního napětí: maximální a funkční
V charakteristice jsou dvě vedení: maximální rozsah vstupního napětí a provozní.Jedná se o dvě různé charakteristiky, které zobrazují různé parametry zařízení.Mezní rozsah je rozsah, ve kterém zařízení alespoň nějak upraví napětí.Ne vždy to roztáhne na normální, ale alespoň se nevypne.
Mezní rozsah není vždy uveden, ale existuje funkční
Pracovní rozsah vstupního napětí je pouze náběh, při kterém by zařízení mělo produkovat deklarované parametry.(s velmi přesností stabilizace).
Nosnost a manipulační kapacita
Velmi důležitá vlastnost, které je třeba věnovat pozornost.Nosnost ukazuje, kterýpři práci na dolním okraji může být zátěž „tahána“ regulátorem napětí pro dům.Existují modely, které rozdávají deklarovanou sílu 220 V. To znamená, když to vůbec není potřeba.Ale na spodní hranici 160 V může pracovat pouze s poloviční zátěží.Výsledek - při provozu při sníženém napětí se může spálit.I když jste to vzali s určitým rozpětím moci.
Dodatečně je třeba požadovat nosnost a manipulaci.Obvykle to není v technických specifikacích
Přetížení není o nic méně důležité.Ukazuje, jak dlouho může pracovat s nadměrným zatížením.Parametr je důležitý, i když jste vzali zařízení s dobrým rozpětím výkonu.Pomocí tohoto parametru můžete nepřímo určit kvalitu dílů a kvalitu sestavení.Čím vyšší je kapacita přetížení, tím spolehlivější je zařízení.
Stabilizátory napětí jsou různých typů, vyrábějí je ze součástí různých typů - elektromechanických, elektronických.Některé z nich mají elektromechanické ovládání a některé jsou elektronické.Chcete-li vybrat správné vybavení, musíte mít představu o výhodách a nevýhodách.
Existuje mnoho typů a typů stabilizátorů napětí pro dům ....
Shromážděny na triacích nebo termistorech.Užněkolik kroků nastavení, které jsou připojeny /odpojeny v závislosti na vstupním napětí.Přepínání může probíhat pomocí elektronického klíče (funguje tiše, ale jedná se o dražší modely) nebo elektronického relé (při spuštění se ozve zvuk).
Mezi výhody elektronických stabilizátorů patří vysoká reakční rychlost (doba přepínání jednoho stupně je asi 20 ms).Elektronické klíče pracují velmi rychle, spojují požadovaný počet opravných kroků nebo je odpojují.Druhým pozitivním bodem je tichá práce.Není zde nic, co by způsobilo hluk - práce s elektronikou.
Porovnání hlavních typů stabilizátorů
Existují také nevýhody.První je nízká přesnost stabilizace.V této kategorii nenajdete modely, které produkují napětí s chybou menší než 2-3%.To je jednoduše nemožné, protože nastavení je postupné a chyba je poměrně vysoká.Druhou nevýhodou je vysoká cena.Triakové stojí hodně a je jich tolik, kolik kroků.To znamená, že čím více kroků a čím vyšší přesnost nastavení, tím dražší bude zařízení.
Shromážděna na základě elektromagnetické cívky, podél níž běží běžec.Poloha jezdce se mění pomocí motoru nebo relé.Elektromechanický stabilizátor plus - nízká cena a vysoká přesnost stabilizace.Nevýhoda je nízkárychlost - parametry se mění pomalu.Druhá mínus je poměrně hlasitá práce.
Přístroje s motorem jsou tišší, ale nastavení je pomalé.Průměrná reakční doba je 20 V za 0,5 sekundy.S ostrými skoky, zařízení prostě nemá čas na změnu napětí.Tento typ stabilizátoru má ještě jednu nepříjemnost - přepětí.Vzniká v situaci, kdy se dříve snížené napětí prudce vrátí do normálu.Stabilizátor nemá čas reagovat, v důsledku toho máme na výstupu skok, může být přijat až do 260 V, což je na úkor technologie.Aby nedošlo k takové situaci, je výstup chráněn napětím (automatické napětí), které jednoduše vypíná napájení.
Elektromechanický - levný, spolehlivý, ale s nízkou korekční rychlostí
Je-li elektromechanický stabilizátor napětí pro dům sestaven na základě relé, doba odezvy je kratší, aleběhem provozu jsou hlučné a nastavení není plynulé, ale postupně.To znamená, že mají nižší přesnost stabilizace.Neexistuje však žádné přepětí a není třeba myslet na další ochranu.Aby nedošlo k záměně, tato zařízení se nazývají stabilizátory relé, což je přesně to, jak jsou ve většině případů popsána.
Existuje ještě jeden nepříjemný okamžik pro elektromechanické stabilizátory napětí pro dům nebo byt: jsou rychlejšíopotřebení, vyžadujte pravidelnou profylaxi (jednou za půl roku).
Jedná se o nejobjemnější stabilizátory.Mají krátkou dobu odezvy, vysokou spolehlivost a odolnost proti rušení.Stabilizační koeficient je průměrný (asi 3–4%), což není špatné.
Ferro-rezonanční stabilizátory napětí nejsou příliš populární kvůli jejich velké velikosti a hmotnosti
Ale výstupní napětí má zkreslený tvar (nikoli sinusoid), práce závisíod změn frekvence v síti se vyznačuje velkou hmotností a rozměry.Obvykle se používá jako první stupeň stabilizace, pokud jedno zařízení nemůže dosáhnout normálního napětí.
Jedná se o typ elektronického zařízení, ale jeho provoz a vnitřní zařízení se velmi liší od výše popsaných, proto se tato skupina považuje za samostatnou.
U stabilizátorů napětí střídače dochází k dvojité přeměně, nejprve se střídavý proud převede na stejnosměrný proud, poté zpět na střídavý proud, který je dodáván do korektoru účiníku, kde je stabilizován.Výsledkem je ideální sinusová vlna se stabilními parametry na výstupu.
Blokové schéma stabilizátoru napětí střídače
Stabilizátor napětí střídače pro domácnost je možná nejlepší volbou pro dnešek.Zde jsou jeho výhody:
Široký pracovní rozsah stabilizace.Normální indikátor je od 115 do 290 V.
Krátká doba odezvy - zpoždění je několik milisekund.
Vysoká přesnost stabilizace: průměrný výkon ve třídě 0,5–1%.
Výstupem je ideální sinusová vlna, která je důležitá pro některé typy zařízení (plynové kotle, například nejnovější generace praček).
Potlačení rušení jakéhokoli druhu.
Malé rozměry a hmotnost.
Pokud jde o cenu, nejedná se o nejdražší vybavení - stojí přibližně stejně jako relé a je téměř polovina elektronické.Kromě toho je kvalita převodu invertorových jednotek mnohem vyšší.
Ruský výrobce SHTIL vyrábí stabilizátory napětí střídače pro dům a zahradu
Toto zařízení má pouze jednu nevýhodu: během provozu jsou prvky velmi horké.Pro chlazení jsou do skříně zabudovány ventilátory, které vydávají nízký bzučivý zvuk.Pokud si vyberete stabilizátor napětí pro byt, obvykle jej umístí na chodbu, aby bylo slyšet hluk.V soukromých domech existuje více možností pro výběr umístění instalace, takže je docela realistické najít místo, kde hluk nebude rušit.
Který stabilizátor je lepší
Říká se, že nějaký typ stabilizátoru je lepší a některé horší nedává smysl.Každý má své vlastnívýhody a nevýhody, každá v určité situaci, za určitých požadavků - nejlepší volba.
Podívejme se na typické situace, kterým mnoho lidí čelí:
Výživy jsou časté, ostré.Napětí pak klesá a potom je vyšší, než je požadováno.Pro takovou situaci je nutná vysoká rychlost a nedostatek možnosti přepětí.Tyto vlastnosti mají elektronické a invertorové stabilizátory.
Napětí v síti často klesá, prakticky nedosahuje normy.Zde je důležitý široký provozní rozsah.Z levných modelů jsou vhodné elektromechanické a reléové, z dražšího stejného střídače.
Abychom si usnadnili výběr, který regulátor napětí je lepší
Koupili jsme nové zařízení, ale nechce fungovat, dává chybu napájení.Nejlepší možností je invertorová jednotka, která nejenže dosáhne napětí, ale také vytvoří ideální sinusovou vlnu, což je důležité pro elektroniku.
Ve skutečnosti existuje mnoho situací.V každém případě je však nutné zvolit typ stabilizátoru napětí pro dům na základě jejich stávajícího problému.Dále vyberte parametry ve vybrané kategorii.
Výběr výrobce a cena
Nejobtížnější je vybrat výrobce.Staz by měl říci, že čínské jednotky je lepší nezvažovat.I s těmi, kteří jsou Číňanépouze polovina (s přesunem do nebeského průmyslu a sídla v jiné zemi) musí být velmi opatrná.Kvalita není vždy stabilní.
Tipy pro výběr stabilizátoru
Pokud vám záleží na vnější komponentě, věnujte pozornost stabilizátorům ruské nebo běloruské výroby.To je klid a vůdce.Docela slušné jednotky, s ne tak dobrým designem, ale se stálou kvalitou.
Pokud potřebujete dokonalé vybavení, podívejte se na italský ORTEA.Oni mají jak stavět kvalitu a vzhled na vrcholu.Také dobré recenze od RESANT.Jejich zboží je hodnoceno na 4–4,5 na pětibodové stupnici.
V tabulce je uvedeno několik příkladů stabilizátorů různých typů s výkonem 10–10,5 kW s charakteristikami a cenami.Přesvědčte se sami.
Hodnocení uživatelů na 5bodové stupnici
na výstupuideální sinusová vlna, ochrana proti zkratu, přehřátí, přepětí a rušení
sinusová vlna bez zkreslení
proti zkratu, přehřátí, přepětí a rušení
sinusová vlna bez zkreslení
proti zkratu, přehřátí, přepětí a rušení
sinusová vlna bez zkreslení
Cenové rozpětí je úžasné, ale typy zařízení jsou zde velmi odlišné - od rozpočtových relé a elektromechanických až po vysoce spolehlivé elektronické.