cs cs cs cs en sk en pt hu en cs en en en cs en fr cs cs cs cs cs cs cs cs en hbs_lat cs pl cs cs cs cs id cs cs cs cs sk sk cs hbs_lat cs cs cs cs cs cs sk fr cs en en cs cs cs en cs cs en cs en cs cs cs en cs cs cs en cs cs en cs cs en cs cs en en cs cs en cs cs en cs cs cs cs cs cs cs en cs cs cs en cs cs en en en cs en en en cs en en en cs en en en hu en cs cs en hbs_lat cs cs cs cs hu cs cs cs pl cs cs cs cs cs cs de cs cs cs cs en cs cs
49 105 Kč 40 583 Kč bez DPH
Cena po registraci:48 123 Kč s DPH
Kód4831PNPMP242306000VýrobceVictron Energy B. V.Záruka5 let
Hlídací pesPorovnatPotřebuji poraditDoporučit známémuTisknoutPřidat k oblíbeným
MultiPlus-II GX oproti MultiPlus II navíc obsahuje zařízení GX a displej 2 x 16 znaků.
Na displeji se zobrazí parametry solárního regulátoru a měniče.
Ke stejným parametrům lze přistupovat pomocí smartphonu, nebo jiného zařízení podporujícího Wi-Fi.
Integrované zařízení GX (obdoba zařízení Venus GX, pouze integrováno přímo v jednotce) zahrnuje:
MultiPlus-II GX kombinuje funkce MultiPlus a MultiGrid
Má všechny funkce jednotky MultiPlus a navíc s možností připojení externího proudového čidla pro funkce PowerControl a PowerAssist s optimalizaci vlastní spotřeby (max. 32A).
Má také všechny funkce jednotky MultiGrid se zabudovanou anti-islanding ochranou na svém AC vstupu – zesílená ochrana zabránění nežádoucím dodávkách do distribuční sítě v případě jejího výpadku.
ESS: Systémy pro skladování energie
MultiPlus-II GX je klíčovým prvkem v systému Victron ESS, který poskytuje flexibilitu pro kombinaci se solárními MPPT regulátory nebo se síťovými FV měniči.
MultiPlus-II GX, jak název napovídá, je kombinací střídače a nabíječky v jednom elegantním provedení. Jeho řada funkcí zahrnuje čistě sinusový měnič, adaptivní nabíjení, hybridní technologii PowerAssist a další funkce pro integrace do různých typů systémů.
MultiPlus-II GX je vybaven jedním AC vstupem pro připojení distribuční sítě nebo např. generátoru.
Pokud jsou potřeba dva AC vstupy, pak zvolíme jednotku Quattro.
MultiPlus-II GX je vybaven dvěma AC výstupy. Hlavní výstup AC1 zajistí dodávky energie bez přerušení napájení. Např. v režimu UPS MultiPlus-II GX převezme napájení připojených spotřebičů (za méně než 20 milisekund) v případě výpadku distribuční sítě nebo generátoru.
Druhý AC výstup je funkční pouze tehdy, když je k dispozici AC vstup (distribuční síť/generátor). Zátěž, která by rychle vybila akumulátory, jako například ohřívač vody, je tedy možno připojit k tomuto výstupu a ta bude napájena pouze z AC zdroje.
Čtyři fáze nabíjení adaptivní nabíječkou se dvěma výstupy pro nabíjení baterie.
Hlavní DC výstup poskytuje výkonné plnohodnotné nabíjení akumulátorů prostřednictvím systému "adaptivního nabíjení". Software řídí třístupňový automatický proces dobíjení tak, aby vyhovoval stavu baterie, a přidává čtvrtou fázi dobíjení - udržovací nabíjení. Kromě tohoto, MultiPlus-II GX může nabíjet i druhou baterii pomocí nezávislého výstupu dobíjení určeného např. pro startovací baterie generátoru s maximálním nabíjecím proudem 4 A. MultiPlus-II GX je určen pro nabíjení všech typů olověných, alkalických i lithiových baterií.
Prakticky neomezený výkon díky paralelnímu provozu
Až 6 jednotek MultiPlus-II může pracovat paralelně k dosažení vyššího výkonu. Při paralelním zapojení stačí pouze jedna jednotka v provedení GX.
Tři jednotky stejného typu mohou být nakonfigurovány pro třífázový provoz s fázovým posunem. Ale to není vše, až 6 paralelně řazených jednotek může tvořit jednu fázi. Třífázový systém tak může sestávat až z 18 jednotek se souhrnným trvalým výstupním výkonem 43,2 kW/54 kVA a nabíjecím výkonem 630 A. Při třífázovém zapojení stačí pouze jedna jednotka v provedení GX.
Unikátní vlastnosti funkce PowerControl a PowerAssist
MultiPlus-II GX zamezí přetížení výkonově omezeného AC zdroje např. proudově omezené el. přípojky  nebo generátoru. Pokud by mělo dojít velkým odběrem k přetížení vstupního AC zdroje, bude v prvním kroku automaticky snížen nabíjecí proud do baterie (PowerControl). Energie pro nabíjení je přesunuta pro napájení AC spotřebičů. V druhé kroku dochází k posílení vstupního AC zdroje proudem odebíraným z baterie (PowerAssist). Na AC výstup přichází společně energie z AC zdroje i z baterie (měniče).
AC proud můžete mít k dispozici i v případě výpadku distribuční sítě. MuliPlus-II GX může být použit jak v off-grid (ostrovních) systémech, tak ve fotovoltaických systémech trvale připojených k distribuční síti. MultiPlus-II není vybaven vstupem pro FV pole, je ale předurčen ke spolupráci s MPPT regulátory (DC coupling systémy) nebo síťovými měniči (AC coupling systémy) umístěnými na AC vstupu a/nebo AC výstupu. Více zde v popisu ESS.
- V případě jednoduché např. UPS instalace, lze nastavení snadno provést během několika minut pomocí DIP přepínačů na MultiPlusu-II GX nebo softwarem VE.Configure 3 a PC.
- Paralelní a třífázové aplikace mohou být konfigurovány pomocí softwaru VE.Bus Quick Configure (do tří jednotek) nebo složitější systémy pomocí softwaru VE.Bus System Configurator (nad tři jednotky) a PC.
- Off-grid a hybridní FV instalace pro podporu vlastní spotřeby a větší energetické nezávislosti, které zahrnují síťové střídače a/nebo solární MPPT nabíječe, lze konfigurovat pomocí softwaru VE.Configure 3 s využitím příslušných asistentů (specializované funkce pro konkrétní aplikace).
- MultiPlus-II GX disponuje několika programovatelnými relé a pomocnými kontakty pro celou řadu doplňkových funkcí
- Základní software VE.Configure 3 ale i ostatní softwary pro možnost konfigurace si můžete zdarma stáhnout na následujícím odkazu: https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software
Pro uvedené softwary budete potřebovat PC komunikační rozhraní MK3-USB.
Vzdálený monitoring a konfigurace systémů
Sledujte a ovládejte svůj systém lokálně nebo vzdáleně přes internet z libovolného místa na světě pomocí bezplatné aplikace VRM a bezplatného portálu VRM: https://vrm.victronenergy.com/landingpage
Přístup může být z telefonu, tabletu, notebooku nebo počítače pro různé operační systémy. Zařízení GX je v této jednotce integrováno, takže není potřeba dokupovat jednotku Venus GX resp. Color Control GX
MultiPlus-II nabízí mnoho variant provozu a je schopen nabídnout řešení na řadu uživatelských požadavků. Zde uvádíme pro představu nejčastější provozní režimy:
1. Základní instalace jednotky MultiPlus-II GX s externím digitálním multifunkčním panelem (volitelné). Určeno do systémů, kdy není vždy dostupná síť (typicky karavany, lodě), režim UPS. Spotřebiče na AC out-1 jsou napájeny jak ze sítě (přednostně), tak z baterie. Spotřebiče na AC- out2 jsou napájeny pouze ze sítě, v případě výpadku sítě nejsou napájeny.
2. Základní instalace jednotky MultiPlus-II GX s digitálním multifunkčním panelem (volitelné). Určeno do systémů, kdy není vždy dostupná síť (typicky karavany, lodě). Režim UPS. Spotřebiče na AC out-1 jsou napájeny jak ze sítě (přednostně), tak z baterie. Použit proudové čidlo u AC- out2, který je mimo MultiPlus-II GX. Spotřebiče na AC out-2 jsou napájeny přednostně ze sítě, v případě možného překročení vstupního AC proudu jsou napájeny i z baterie. Nejsou napájeny při výpadku sítě.
3. Koncepce hybridního solárního systému ESS (Energy Storage System) - DC-coupling koncepce s použitím MPPT solárního regulátoru s umístěním nezálohovaných spotřebičů mimo MultiPlus-II GX a za použití proudového čidla. Nezálohované spotřebiče nejsou napojeny na AC výstup, ale na AC vstup. Je použito proudové čidlo (měřící rozsah 0-35A). Spotřebiče na AC out-1 jsou napájeny přednostně z fotovoltaiky a/nebo baterie, v případně nedostatku této energie nebo přetížení měniče i ze sítě. V případě výpadku sítě jsou napájeny z fotovoltaiky a/nebo baterie (je-li zde energie dostupná a není přetížen měnič). Spotřebiče na AC- out2 jsou také napájeny přednostně z fotovoltaiky a/nebo baterie (přes AC vstup), v případně nedostatku této energie nebo přetížení měniče i ze sítě. V případě výpadku sítě nejsou tyto spotřebiče napájeny (nezálohované spotřebiče). Fotovoltaika při výpadku sítě vyrábí energii.
4. Koncepce hybridního solárního systému ESS (Energy Storage System) – AC coupling koncepce s použitím síťového FV měniče umístěném na AC – out1 (pouze měniče značky Fronius). Spotřebiče na AC out-1 jsou napájeny přednostně z fotovoltaiky a/nebo baterie, v případně nedostatku této energie nebo přetížení měniče i ze sítě. V případě výpadku sítě jsou napájeny z fotovoltaiky a/nebo baterie (je-li zde energie dostupná a není přetížen měnič). Spotřebiče na AC- out2 jsou také napájeny přednostně z fotovoltaiky a/nebo baterie, v případně nedostatku této energie nebo přetížení měniče i ze sítě. V případě výpadku sítě nejsou tyto spotřebiče napájeny (nezálohované spotřebiče). Fotovoltaika při výpadku sítě vyrábí energii. MultiPlus-II GX dokáže nabíjet baterii z fotovoltaiky přes svůj AC výstup a regulovat v případě potřeby (malá spotřeba, baterie nabitá) výkon síťového měniče frekvenčně nebo datově.
Zde naleznete online manuál.
Victron Energy B. V.
542 33 Rtyně v Podkrkonoší
Mobil: +420 608 885 886
.. a buďte v obraze.
©2022 4SOLAR.CZ - Všechna práva vyhrazenaBSSHOP: e-shop napojený na PohoduZačátek stránky
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.