cs en cs cs cs cs cs cs pl cs cs cs cs cs cs cs nb cs cs sk fr cs fr cs cs en zh cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs nb cs cs cs cs en en id hu fi cs cs cs cs en en fi cs en en hu cs cs en sl cs jbo cs pl cs cs cs hbs_lat cs fr cs en fr cs en en cs en
Rojek KTP 25 PELLET(bez zásobníku) EKODESING za 151 129 Kč - AUTOMATICKÉ KOTLE KTP PELLET S HOŘÁKEM NA PELETY
REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA - 777 307 906
Zákazník: nepřihlášen | přihlásit se | nový zákazník
Rojek KTP 25 PELLET(bez zásobníku) EKODESING
Regulovatelný výkon 5, 5 – 25 kW
Automatický teplovodní kotel KTP 25 PELLET vznikl spojením zplynovacího kotle KTP 25 s hořákem FERROLI SUN P 7 na kvalitní bílé dřevěné pelety o průměru 6 mm. V automatickém režimu kotel umožňuje spalovat jenom kvalitní bílé dřevěné pelety o průměru 6 mm.
Ke kotli KTP 25 PELLET je potřeba dokoupit zásobník.
Díky zásobníku paliva, elektronické regulaci a hořáku, může kotel pracovat v automatickém režimu i několik dní. V elektronice hořáku lze nastavit týdenní program. Elektonickou regulaci lze napojit na prostorový (pokojový) termostat.
Hořák Ferroli je vybaven automatickým zapalovaním a zhášením kotle. Kotel je možno připojit na GSM modul pro dálkové řízení elektroniky kotle.
Kotle řady ROJEK KTP PELLET doporučujeme doplnit vždy akumulačníma nádržemi o správně zvoleném objemu akumulační vody kde je doporučováno uvažovat na 1 kW instalovaného výkonu 40 – 80 l akumulační vody nebo více. (Dotační programy vyžadují většinou 55 l na 1 kW výkonu)
Doporučený minimální objem akumulace ROJEK je pro kotel KTP 25 PELLET minimálně 1000 l.
Tyto teplovodní kotle jsou vybaveny dochlazovací smyčkou (ochrana proti přetopení) a splňují požadavky normy ČSN EN 303 - 5, Třída kotle 5 na pelety. Tyto kotle splňují EKODESIGN.
Kotlíkové dotace - 2. kolo ( 67. výzva OPŽP od 2017) - dotace až 80 % ze způsobilých výdajů / max. 120.000,- Kč