cs pl cs cs hu cs cs cs en de cs cs cs cs pl cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs en cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs ms cs it cs cs cs hbs_lat cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs pl hu cs oc hu cs es de
P oznejte výhody našeho předizolovaného VZT potrubí
Předizolované vzduchotechnické potrubí disponuje řadou výhod, mezi které patří:
nízká hmotnost – cca o 60 % nižší než u klasického plechového potrubí s izolací
nenasákavost a odolnost vůči výparům z bazénové chemie
možnost výroby na stavbě (ze strojně předřezaných, nebo ručně vyřezaných dílů)
možnost použití antimikrobiálního materiálu (ideální do čistých prostor)
Strojní i ruční vyřezávání vzduchotechnického potrubí
Na českém trhu je více společností, které se zabývají distribucí předizolovaného vzduchotechnického potrubí, ale nabízí pouze hotové potrubí. ATC MONT je v tomto ohledu výjimkou, dodává:
kompletní potrubí ze strojně předřezaných a tvarovaných dílů
samostatné strojně předřezané díly
materiál pro ruční výrobu dílů
Práce se strojně zpracovanými a vyřezanými díly je samozřejmě mnohem rychlejší než ruční vyřezávání a také přesnější, což se pozitivně odráží na celkové kvalitě potrubí a díky rychlejší výrobě také na ceně. Nicméně možnost ručního vyřezávání dílů je neocenitelná např. u doměr způsobených průběhem stavby.
Délka jednoho dílu potrubí až 4 m
Předizolované potrubí můžete projektovat jako běžné vzduchovody, avšak s jedním významným rozdílem: nemusíte dodržovat běžnou délku jednoho dílu 1,5 m, protože délka tohoto potrubí může být až 4 m. Tím při montáži uspoříte čas a také kotvící materiál.
Náš vzduchotechnický systém je sestavený z panelů z tvrzené PUR/PIR pěny, která je z obou stran potažená hliníkovou folií s ochranným lakem zabraňujícím pronikání UV záření. Standardní rozměr těchto panelů je 1 200 x 4 000 mm a tloušťka 20 nebo 30 mm. Tloušťka hliníkové fólie je na obou stranách 80 µm u interiérového provedení a 200 µm na vnější straně u exteriérového provedení (z důvodu vyšší odolnosti vůči vlivům počasí).
tepelná vodivost 0,021 W/m/K (tato vlastnost se nemění ani ve vlhkém prostředí, protože materiál je nenasákavý)
zvuková izolace 500 Hz : a=0,10
při tlaku do 2 000 Pa odolnost proti veškeré deformaci
třída požární odolnosti dle EN 13501-1:2007 B-s2,d0 (při přechodu mezi požárními úseky je třeba použít požární klapky)
Konkrétní použití VZT potrubí
Vzhledem k vlastnostem, které náš vzduchotechnický systém poskytuje, nachází uplatnění ve veškerých typech staveb od výrobních a komerčních objektů až po rodinné domy:
Je ideální náhradou za izolované plechové potrubí při realizaci staveb s odlehčenou konstrukcí, jako jsou průmyslové a sportovní haly.
Odolnost vůči vlhkosti a výparům z bazénové chemie z něj dělá vhodné řešení pro odvětrávání bazénů i jiných vlhkých prostor.
Můžete ho využít jako kanál pro vedení instalací.
Jeho antibakteriální program doporučujeme do čistých prostor a do míst s vyšší koncentrací osob (kulturní a zábavní centra, obchodní domy, školská a ubytovací zařízení atd.)
Doplňky k předizolovanému potrubí
Systém předizolovaného vzduchotechnického potrubí nabízí dostatečné portfolio doplňků, díky nimž můžete do vzduchovodů přímo na stavbě zabudovávat veškeré distribuční elementy, buňkové tlumiče či požární klapky a přecházet z plechového čtyřhranného nebo kruhového potrubí na předizolované a naopak.