cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs de cs cs cs cs cs cs cs cs cs hu cs cs cs cs cs cs cs it cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs hbs_lat gn cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs it cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs km cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs fr es pt pl bg hbs_lat sk sl ru da sv ar ar
Je nepřiměřené zapínat osvětlení v některých místnostech nebo na ulici po celou dobu tmy.Aby světlo zhaslo pouze v případě potřeby, je do výkonového obvodu lampy umístěn snímač pohybu.Ve stavu „normální“ přeruší napájecí obvod.Když se v oblasti pokrytí objeví pohybující se objekt, kontakty se sepnou a zapne se osvětlení.Jakmile objekt zmizí z oblasti pokrytí, světlo zhasne.Takový algoritmus práce se ukázal být vynikajícím v pouličním osvětlení, v osvětlení technických místností, chodeb, suterénů, verand a schodů.Obecně platí, že na místech, kde se lidé objevují jen pravidelně.Pro úsporu a pohodlí je proto lepší umístit snímač pohybu, aby zapnul světlo.
Senzor pohybu pro zapnutí světla: schémata instalace
Pohybové senzory pro zapínání světla mohou být různých typů, konstruované pro různé provozní podmínky.Nejprve se musíte podívat, kam lze zařízení nainstalovat.
Pohybový senzor pro zapnutí světla je nutný nejen na ulici
Pouliční pohybové senzory mají vysoký stupeň ochrany pouzdra.Pro normální provoz na volném prostranství berou senzory s IP nejméně 55, ale lepší - vyšší.Pro instalaci v domě můžete použít IP 22 a vyšší.
Dále zvažte zdroj světla.Existují následující možnosti:
Kabelové senzory napájené 220 V
Bezdrátové, napájené bateriemi nebo akumulátory.
Pohybové senzory jsou kabelové a bezdrátové
Největší skupina je připojena k připojení na 220 V. Existuje méně bezdrátových, ale také jich stačí.Jsou dobré, pokud potřebujete zapnout osvětlení fungující z nízkonapěťových zdrojů energie - například z baterií nebo solárních panelů.
Snímač pohybu pro zapnutí světla může detekovat pohybující se objekty pomocí různých detekčních principů:
Infračervené snímače pohybu.Reagujte na teplo uvolňované tělem teplokrevných tvorů.Od té doby se vztahují k pasivním zařízenímnevytváří nic, pouze registruje záření.Tyto senzory reagují na pohyb zvířat, včetně, takže mohou existovat falešné poplachy.
Snímače akustického pohybu (šum).Patří také do skupiny pasivních zařízení.Reagují na hluk, mohou být aktivovány popem, zvukem otevřených dveří.Lze je použít v suterénech soukromých domů, kde hluk vzniká, pouze když někdo vstoupí.Na jiných místech je použití omezené.
Činnost infračervených pohybových senzorů je založena na sledování tepla generovaného osobou
Mikrovlnná pohybová čidla.Patří do skupiny aktivních zařízení.Samy vytvářejí vlny v mikrovlnném dosahu a sledují jejich návrat.V přítomnosti pohybujícího se objektu jsou kontakty uzavřeny /otevřeny (existují různé typy).Existují citlivé modely, které „vidí“ i přes přepážky nebo stěny.Běžně se používá v bezpečnostních systémech.
Ultrazvuk.Princip činnosti je stejný jako u mikrovlnných vln, rozsah emitovaných vln se liší.Tento typ zařízení se používá jen zřídka, protože zvířata mohou reagovat na ultrazvuk a dlouhodobý účinek na člověka (zařízení neustále vytvářející záření) nepřinese žádnou výhodu.
Různé vzory, ale barva je většinou bílá a černá
Kombinovaná (duální).Kombinujte několikmetody detekce pohybu.Jsou spolehlivější, mají méně falešných pozitiv, ale jsou také dražší.
Infračervené pohybové senzory se nejčastěji používají k zapnutí světla na ulici nebo doma.Mají nízkou cenu, velký poloměr akce, velké množství úprav, které ji pomohou nastavit.Na schodech a na dlouhých chodbách je lepší umístit senzor s ultrazvukem nebo mikrovlnnou troubou.Jsou schopni zapnout světla, i když jste stále daleko od zdroje světla.V bezpečnostních systémech jsou pro instalaci doporučeny mikrovlnné trouby - detekují pohyb i za oddíly.
Poté, co jste se rozhodli pro které čidlo pohybu zapnout světlo, musíte vybrat jeho technické vlastnosti.
V technických specifikacích bezdrátových modelů existuje také frekvence, při které pracují, a typ baterií
Senzor pohybu pro zapnutí světla může mít v horizontální rovině rozdílný úhel pohledu - od 90 ° do 360 °.Pokud k objektu lze přistupovat z libovolného směru, umístí senzory s poloměrem 180-360 ° - v závislosti na jeho umístění.Pokud je zařízení namontováno na zdi, stačí 180 °, pokud je na sloupu - je již zapotřebí 360 °.V interiéru můžete použít ty, které sledují pohybúzký sektor.
V závislosti na místě instalace a požadované detekční oblasti vyberte poloměr pohledu
Pokud existují pouze jedno dveře (například technická místnost), může postačovat úzkopásmový senzor.Pokud lze do místnosti vstoupit ze dvou nebo tří stran, model by měl být schopen vidět alespoň 180 ° a lépe - ve všech směrech.Čím širší je „pokrytí“, tím lepší, ale náklady na širokoúhlé modely jsou mnohem vyšší, takže stojí za to začít se zásadou přiměřenosti.
K dispozici je také vertikální úhel pohledu.U běžných levných modelů je to 15-20 °, ale existují modely, které mohou pokrýt až 180 °.Širokoúhlé detektory pohybu jsou obvykle instalovány v zabezpečovacích systémech, nikoli v osvětlovacích systémech, protože jejich cena je pevná.V tomto ohledu stojí za to správně zvolit výšku instalace zařízení: takže „mrtvá zóna“, ve které detektor prostě nevidí nic, není na místě, kde je pohyb nejintenzivnější.
Opět stojí za to si vybrat s ohledem na to, zda bude v místnosti nainstalován snímač pohybu, který zapne světlo nebo na ulici.U pokojů s dosahem 5-7 metrů to stačí s hlavou.
Vyberte rozsah s okrajem
Pro ulici je žádoucí instalace více „dálkového dosahu“.Ale i zde, podívejte se: s velkým poloměrem pokrytí mohou být falešné pozitivyvelmi časté.Přílišné pokrytí může být dokonce nevýhodou.
Každý snímač pohybu pro zapnutí světla je určen k připojení určité zátěže - může projít proudem určitého výkonu skrze sebe.Proto při výběru musíte znát celkový výkon lamp, které se zařízení připojí.
Výkon připojených svítidel je rozhodující, pokud se rozsvítí skupina svítilen nebo jedna výkonná svítilna
Aby nedošlo k přeplatení za zvýšenou propustnost snímače pohybu a dokonce ani za úsporu účtůpro elektřinu nepoužívejte žárovky, ale úspornější - výbojky, zářivky nebo LED.
Metoda a místo instalace
Kromě výslovného rozdělení na ulici a „domov“ existuje v místě instalace snímačů pohybu další typ rozdělení:
Případové modely.Malá krabička, kterou lze namontovat na držák.Konzola může být připevněna:
Nemůžete určit typ snímače pohybu ve vzhledu, můžete mu rozumět pouze na stropu nebo na zdi
Vestavěné modely pro skrytéinstalace.Miniaturní modely, které lze instalovat do zvláštních vybrání na nenápadném místě.
Pokud je osvětlení zapnuto pouze pro zvýšení komfortu, vyberou se modely pouzder, protože se stejnými vlastnostmi jsou levnější.Vestavěné bezpečnostní systémy.Jsou malé, ale dražší.
Některé detektory pohybu mají doplňkové funkce.Některé z nich jsou zřejmé excesy, jiné mohou být v určitých situacích užitečné.
Vestavěný světelný senzor.Pokud je snímač pohybu pro zapnutí světla nainstalován venku nebo v místnosti s oknem, není nutné světlo zapínat během denního světla - osvětlení je dostatečné.V tomto případě je do obvodu zabudována buď fotorelay, nebo je použit detektor pohybu s integrovanou fotorelay (v jednom pouzdru).
Ochrana před zvířaty.Užitečná funkce, pokud existují kočky, psi.S takovou funkcí jsou falešné pozitivy mnohem méně.Pokud je pes velký, ani tato možnost se neuloží.Ale u koček a malých psů to funguje dobře.
Pro mnohé by užitečnou funkcí byla ochrana před spuštěním, když se objeví zvířata
Zpoždění při vypínání světla.Existují zařízení, která zhasnou světlo okamžitě poté, co objekt opustí oblast pokrytí.Ve většině případů je to nepohodlné: stále je potřeba světlo.Proto jsou modely se zpožděním vhodné a ještě výhodnější jsou modely, které toto zpoždění umožňujíregulovat.
To jsou všechny funkce, které mohou být užitečné.Zvláštní pozornost věnujte dobrým životním podmínkám zvířat a opožděnému odstavení.Toto jsou opravdu užitečné možnosti.
Pro správnou funkci světla musí být nainstalován snímač pohybu, aby správně fungoval, dodržujte určitá pravidla:
Nemělo by být v blízkostibýt svítidla.Světlo narušuje správnou funkci.
V blízkosti by neměly být žádné radiátory ani klimatizace.Detektory pohybu jakéhokoli typu reagují na vzdušné proudy.
S rostoucí instalační výškou se detekční zóna zvětšuje, ale citlivost klesá
Neměly by existovat velké objekty.Zakrývají rozsáhlé oblasti.
Ve velkých místnostech je nejlepší instalovat jednotku na strop.Její poloměr pohledu by měl být 360 °.Pokud by snímač měl zapnout osvětlení při jakémkoli pohybu v místnosti, je nainstalován ve středu, pokud je ovládána pouze část, vzdálenost je vybrána tak, aby „mrtvá zóna“ byla minimální.
Pohybový senzor pro zapnutí světla: instalační schémata
V nejjednodušším případě je pohybový senzor připojen k mezeře fázového drátu, který vede k lampě.Pokud mluvíme o temné místnosti bez oken, je takové schéma efektivní a optimální.
Spínací obvod snímače pohybu pro zapnutí světla v temné místnosti
Když už mluvíme konkrétně o připojení vodičů, fáze a nula se zadávají na vstupu snímače pohybu (obvykle jsou označeny L pro fázi a N pro neutrál).Z výstupu senzoru se fáze přivede do lampy a vezmeme k ní nulu a uzemnění ze stínění nebo z nejbližší propojovací krabice.
Pokud mluvíme o pouličním osvětlení nebo zapnutí světla v místnosti s okny, bude nutné buď nainstalovat světelný senzor (fotorelay), nebo nainstalovat spínač na lince.Obě zařízení zabraňují začlenění osvětlení během denních hodin.Pouze jedna (foto relé) pracuje v automatickém režimu a druhá je násilím zapnuta osobou.
Schéma připojení snímače pohybu na ulici nebo v místnosti s okny.Místo jističe může být fotorelay
Jsou také umístěny do přerušovače fázového drátu.Pouze při použití světelného senzoru musí být umístěn před pohybovým relé.V tomto případě dostane jídlo až poté, co ztmavne a během dne nebude „nečinný“.Protože je jakékoli elektrické zařízení navrženo pro určitý počet operací, prodlouží se tím životnost snímače pohybu.
Všechna výše popsaná schémata mají jednu nevýhodu: osvětlení nelze dlouhodobě zapnout.Pokud potřebujete strávit nějaký večerpráce na schodech, musíte se neustále pohybovat, jinak se světlo periodicky zhasne.
Schéma zapojení snímače pohybu s možností dlouhodobého rozsvícení (přemostění senzoru)
Aby bylo možné zapnout dlouhodobé osvětlení, je paralelně s detektorem nainstalován spínač.Když je vypnutý, senzor je v provozu, světlo se rozsvítí, když je spuštěno.Pokud potřebujete lampu zapnout delší dobu, klikněte na přepínač.Lampa zůstane svítit, dokud není spínač opět v poloze vypnuto.
Po instalaci musí být snímač pohybu nastaven tak, aby zapínal světlo.Pro konfiguraci téměř všech parametrů v případě existují malé otočné knoflíky.Mohou se otáčet zasunutím hřebíku do štěrbiny, ale je lepší použít malý šroubovák.Popisujeme seřízení snímače pohybu typu DD se zabudovaným světelným snímačem, protože jsou nejčastěji instalovány v soukromých domech pro automatizaci pouličního osvětlení.
U snímačů namontovaných na stěnách musíte nejprve nastavit úhel sklonu.Jsou upevněny na otočných držácích, pomocí kterých se mění jejich poloha.Musí být vybrán tak, aby kontrolovaná oblast byla největší.Je nemožné přesně podat doporučeníjak to závisí na svislém úhlu pohledu modelu a na jaké výšce jste ho zavěsili.
Nastavení snímače pohybu začíná volbou úhlu sklonu
Optimální instalační výška snímače pohybu je asi 2,4 metru.V tomto případě dokonce i ty modely, které mohou pokrýt pouze 15-20 ° svisle, ovládají dostatek místa.Nastavení úhlu je velmi hrubé jméno toho, co musíte udělat.Postupně změníte úhel sklonu a z různých možných vstupních bodů zkontrolujte, jak senzor pracuje v této poloze.Jednoduché, ale namáhavé.
V tomto případě je tato úprava podepsána SEN (z angličtiny citlivé - citlivost).Pozici lze změnit z minima (min /nízka) na maximum (max /výška).
Nastavení v podstatě vypadá takto
Toto je jedno z nejobtížnějších nastavení, protože určuje, zda senzor pracuje na malých zvířatech (kočky apsi).Pokud je pes velký, nebude možné se vyhnout falešným pozitivům.U středních a malých zvířat je to zcela možné.Postup nastavení je následující: nastavte na minimum, zkontrolujte, jak to funguje na vás a na obyvatele menšího vzrůstu.V případě potřeby postupně zvyšte citlivost.
Různé modely mají rozsah zpoždění vypnutírůzné - od 3 sekund do 15 minut.Musí být zasunuta úplně stejným způsobem - otočením nastavovacího kolečka.Podepsán je obvykle Čas (přeložen z angličtiny jako „čas“).
Doba žhavení nebo doba zpoždění - vyberte si, jak se vám nejlépe líbí.
Všechno je zde relativně snadné - s vědomím minima a maxima vašeho modelu přibližně vyberte polohu.Po zapnutí baterky zmrazte a zjistěte čas, po kterém se vypne.Poté změňte polohu regulátoru v požadovaném směru.
Toto nastavení se týká foto relé, které, jak jsme se dohodli, je zabudováno do našeho snímače pohybu pro zapnutí světla.Pokud není vestavěné foto relé, jednoduše to tak nebude.Tato úprava je podepsána LUX, koncové pozice jsou podepsány min a max.
Mohou být umístěny na přední nebo zadní straně pouzdra
Po připojení nastavte regulátor do maximální polohy.A večer, když si myslíte, že by se na této úrovni osvětlení mělo zapnout světlo, otočte ovladač pomalu do polohy min, dokud se lampa /lampa nerozsvítí.