cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs de cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs pl cs cs cs cs ca cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs pl cs cs cs cs km cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs sl cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs cs fr es pt pl bg hbs_lat sk sl ru da sv ar ar
Pomocí podlahového vytápění je možné zvýšit komfort bydlení v chladném období.Jednou z možností je elektrické podlahové vytápění.Montuje se rychleji a snadněji než voda, můžete to udělat sami bez pomoci odborníků. Budete mluvit o samostatném položení elektrické podlahy pod dlaždice, linoleum a laminát.
Elektrické podlahové vytápění pro dlaždice - kabel a kabelovou rohož
Vlastnosti pokládky elektrické podlahy z topných kabelů
Elektrické podlahové vytápěníruce pod laminátem a linolem
PokudOrit Obecně platí, že elektrické podlahové topení se skládá z následujících částí:
Na trhu může být nabízeno několik různých ohřívačů:
Ohřívací odporové kabely.Mají nejnižší cenu, jsou jednojádrové a dvoujádrové, a proto se jejich schéma připojení mění.Jejich hlavní nevýhodou je možnost místního přehřátí a nesprávné funkce (na funkční odporové kabelové podlahové vytápění nemůžete dlouho položit předměty).Během instalace proto nejsou kabely umístěny pod místy, kde bude stát nábytek a domácí spotřebiče.Další mínus je zdlouhavý proces instalace během instalace.
samoregulační topné kabely.Má vyšší cenu, ale může nastavit vlastní teplotu v určité oblasti v automatickém režimu, což zabraňuje místnímu přehřátí a prodlužuje jeho životnost.
Elektrické kabelové rohože pro podlahové vytápění.Jedná se o stejné kabely, upevněné pouze ve formě hada na polymerní síti.Mohou být také vyrobeny z odporového nebo samoregulačního kabelu.Položení takové elektrické podlahy vyžaduje mnohem méně času.
Infračervené uhlíkové filmy.Mezi dvěma vrstvami polymeru se pájí uhlíková pasta, která, když jím prochází elektrický proud, vydává teplo v infračerveném rozsahu.Atraktivní s infračerveným teplem, se správnýmje odolný - pokud je některá část uhlíkového pásu poškozena, jsou vyloučeny pouze z práce, zbytek práce.Výhodou je rychlá instalace, ale elektrické připojení je složitější než kabely.Cena není moc šťastná a to je hlavní nevýhoda.
Uhlíkové fólie - podlahové vytápění
Uhlíkové infračervené rohože.Jsou to pruty s uhlíkem uvnitř, propojené elektrickými dráty.Nejdražší typ topných článků pro elektricky vyhřívanou podlahu, ale podle recenzí nejspolehlivější.Objevily se až před nedávnem a výrobní technologie byla špatně vypracovaná, protože hlavním problémem je selhání v důsledku selhání kontaktu na spoji uhlíkové tyče a vodiče.
Uhlíkové rohože pro infračervené podlahové vytápění
Který z těchto typů elektrických podlah je lepší, nelze s jistotou říci.Každý má své klady a zápory, instalační funkce.Na jejich základě vybírají nejlepší řešení pro konkrétní podlahovou krytinu - je lepší položit kabely nebo rohože pod dlaždice a vyhřívat fólie pod laminát nebo linoleum.
Termostaty pro elektrické podlahové vytápění jsou tří typů:
Mechanické.Vzhledem a principem činnosti se podobají regulátoru teploty na žehličce.Existuje měřítko, ve kterém nastavíte požadovanou teplotu.Jakmile klesne o 1 ° C pod nastavenou hodnotu, topení se zapne, zvýší se o stupeň - vypne se.
Elektronické programování.Nejdražší, ale také nejfunkčnější.V nich můžete nastavit provozní režim (teplotu) podle hodiny a u některých modelů den v týdnu.Například, pokud všichni odešli ráno, můžete nastavit nízkou teplotu - asi 5-7 ° C a naprogramovat zvýšení na standardní hodinu a půl před příjezdem.Existuje několik modelů s možností ovládání internetu.
Některé modely termostatů pro podlahové vytápění mají vestavěné snímače teploty vzduchu a schopnost zapínat /vypínat vytápění podle těchto ukazatelů, a nikoli v závislosti na teplotě podlahy.Takže opravdu existuje volba.
Elektrické podlahové topení pro dlaždice - kabelové a kabelové rohože
Kabelové rohože jsou pro dlaždice nejvhodnější.V takovém případě je nejjednodušší vyrobit takovou elektricky vyhřívanou podlahu vlastními rukama, zejména pokud jste ji již izolovali a vyrovnal.Zahřívání je nezbytné, aby náklady na vytápění nebyly příliš velké a rovnoměrná základna - aby bylo zajištěno rovnoměrné vytápění a aby se zabránilo vzniku dutin pod kabelem.Pokud je pod kabelem vzduch, přehřeje se a vyhoří.Nejprve proto provedou izolaci a hrubé vyrovnání podlah a poté položí topný kabel nebo rohož.
Je obtížnější pracovat s topnými kabely - musí býtrozložte na dlouhou dobu, připevněte k mřížce nebo upevněte svorky.Ale zbytek je také dobrá volba.
Elektrické podlahové vytápění pro dlaždice
Postup instalace kabelové rohože
Předpokládáme, že podlaha je izolovaná a vyrovnána.Situace jsou příliš odlišné a je možné přesně říci, jaký by měl být potěrový dort jen pro každý případ.
Při instalaci elektrického podlahového vytápění jakéhokoli typu se instalace začíná instalací termostatu.Je umístěn na zdi v pohodlné výšce, ale ne méně než 30 cm od podlahy.Je nainstalován ve standardní instalační krabici (jako soket).Pod krabicí ve zdi se vyvrtá otvor.K tomu použijte vrták s vhodnou tryskou - korunkou.
Vyvrtáme otvor pro montážní krabici
Z krabice jsou položeny dva blesky.V jednom budou položeny elektrické kabely z topných těles, ve druhém - senzor ve vlnité hadici.Drážka určená pro pokládku čidla teploty podlahy pokračuje na podlaze.Měla by být oddělena nejméně 50 cm od zdi.
Stroba pod snímačem teploty musí přesahovat k podlaze nejméně 50 cm
Pro zajištění teplapodlahová elektřina k termostatu musí být přivedena 220 palců.Průřez vodičů se volí v závislosti na spotřebovaném proudu.Data jsou uvedena v tabulce.
Výběr průřezu vodičů pro připojení napájení k termostatu elektrického podlahového vytápění
Po vytvoření vrat můžete začítElektrické podlahové vytápění udělejte sami.Za tímto účelem jsou všechny nečistoty odstraněny z povrchu podlahy (pozorně si všimněte).
Povrch podlahy musí být absolutně čistý
Pro zlepšení přilnavosti potěru a lepidla na dlaždice musí být základní nátěr.
Základní nátěr pro lepší přilnavost k lepidlu
Po zaschnutí základního nátěru lze do připravené drážky umístit teplotní čidlo.Spouští se do vlnité hadice (často součástí dodávky).Samotný senzor je umístěn na špičce dlouhého drátu.Přivede se k okraji potrubí a uzavře se zátkou.Je nutná zátka, aby lepidlo nebo roztok nezkazily senzor.Poté tester zkontroluje, zda byl senzor během provozu poškozen.Pokud je vše v pořádku, můžete jej nainstalovat.
Vložili jsme čidlo do zvlněné hadice
Zvlnění vložíme do předem připraveného záblesku, dáme drát do montážní krabice připravené pro regulátor teploty.
Umístili jsme senzor do drážky
Vodiče vedeme do montážní krabice termostatu.
Kabel ze senzoru jsme vložili do montážní krabice
Uzavřete drážku senzorem lepidlem na dlaždice a ujistěte se, že neexistují žádné rozdíly.
Zakrýváme drážku lepidlem na dlaždice
Dále, aby se snížily náklady na vytápění, může být na podlahu rozprostřena tenká vrstva izolace s laminovaným povrchem.
Aby se minimalizovaly tepelné ztráty, může být rozprostřena vrstva vrstvené tepelné izolace
Izolační fólie jsou pokládány těsně vedle sebe,lepení spár pomocí pásky.
U této vrstvy - metalizované tepelné izolace - to není tak jednoduché.Pokud je položen, bude potěr nebo dlaždice plovoucí, protože nebude mít spojení se základnou.Pro zajištění komunikace někteří výrobci doporučují řezat „okna“ v podkladu, přes který se k sobě přilepí beton a lepidlo (nebo potěr).Takové spojení se nezdá spolehlivé.
Dále označíme plochu, která bude vytápěna.Vyloučíme místa, kde bude stát nábytek a velké domácí spotřebiče.Rovněž ustoupíme ze stěn a dalších topných zařízení (stoupačky, radiátory atd.) O 10 cm. Zbytek plochy by měl být pokryt kabelovými rohožemi.Jsou rozmístěny v požadovaném prostoru.V místě, kde by měla být rohož rozmístěna, odřízněte mřížku, aniž byste se dotkli topného kabelu.
Síť je přeříznutá, kabel se nedotýká
Rohož je rozvinuta (kabel slouží jako spojovací článek) a položena v opačném směru (nebo v případě potřeby pod 90 °).
Upozorňujeme, že panely rohoží by se neměly vzájemně překrývat a topné kabely by se neměly dotýkat.Mezi oběma vodiči musí být vzdálenost nejméně 3 cm. Při sestavování elektrického podlahového vytápění se musí počítat také tak, aby byl snímač podlahového vytápění mezi dvěma listy.
Snímač teploty podlahy by měl být umístěn mezi kabelovými zatáčkami
Vložte elektrické kabely z topných rohoží do propojovací krabice.Po jejich montážimusíte zazvonit a zkontrolovat odpor.Z cestovního pasu (je uveden v pokynech pro každou soupravu) by se neměl lišit o více než 15%.
Poté můžete připojit termostat.Schéma připojení je na zadní stěně (graficky uvedeno, co a kde se připojit).
Připojujeme se k odpovídajícím svorkám
Pro lepší kontakt je lepší pocínovat drát (ohřívat ho páječkou v kalafuně nebo pájecím toku).Instalace vodičů je jednoduchá: jsou zasunuty do objímky a poté utáhněte upínací šroub pomocí šroubováku.
Dále krátce připojte napětí - asi 1-2 minuty.Zkontrolujte, zda se rohože zahřívají a zda se všechny sekce ohřejí.Pokud ano, můžete pokračovat.Lepidlo na dlaždice zavíráme (speciálně pro podlahové vytápění) a nanášíme jej v malých částech na kabelovou rohož.Tloušťka vrstvy je 8-10 mm.
Lepidlo nanášíme na malé plochy
Při nanášení lepidla jsou dobře stlačena.Neměly by zůstat žádné dutiny ani vzduchové bubliny.Vyrovnaná vrstva prochází rýhovanou stěrkou a vytváří drážky.
Dlaždici klademe na lepidlo
Je nutné pracovat opatrně, jinak by mohlo dojít k poškození kabelu.Musíte se také ujistit, že vaše chodidla nepohybují rohože na místě ani nezlomí kabel.Elektrické podlahové vytápění je připraveno k použití po úplném zaschnutí (uvedeno na obalu).
Tato metoda není nejlepší.Snadné poškození topeníprvky v práci.Aby se zajistilo, že tomu nebude zabráněno, je možné vyplněné kabelové rohože vyplnit tenkou vrstvou nivelační hmoty - kompozice pro vyrovnání drsných podlah.Má zvýšenou tekutost, díky čemuž rozhodně nebudou existovat žádné bubliny a dutiny.Již je možné pokládat dlaždice na vysušenou rovnačku.
Vlastnosti pokládky elektrické podlahy z topných kabelů
Hlavní rozdíly při pokládce elektrického podlahového vytápění z topného kabelu spočívají v tom, že samotný kabel musí být uspořádán podle jedné ze schémat (had nebohlemýžď ​​a jejich modifikace) a také skutečnost, že musí být nalita pod potěr o tloušťce nejméně 3 cm. Dlaždice lze pokládat až po nastavení betonu (po 28 dnech při teplotě + 20 ° C).Tato varianta teplé podlahy pro dlaždice vyžaduje mnohem více času, ale je vhodná pro jakékoli jiné typy podlah - pro parkety, laminát, parketovou desku, linoleum a dokonce i koberec.
Nyní samotný proces.Montážní pásky nebo kovové pletivo jsou připevněny k hotovému hrubému potěru přes izolaci.Stejně jako při pokládce rohoží můžete pod ně pokládat vrstvenou tepelnou izolaci (s lesklým povrchem), ale bez ní se můžete obejít.
Upevňovací páska pro teplou podlahu se rozkládá podél jedné ze zdí v krocích po 50–100 cm. K základně se připevňuje hmoždinkami nebo samořeznými šrouby.V pásku jsou skládací jazýčky, které upevňují záhyby kabelu.
Zásada připevnění kabelu k montážní pásce
Druhý způsobupevnění - do buněk výztužné sítě.Tato možnost je dobrá, pokud je teplý podlahový dort vyroben s izolací.Mřížka potom zesílí potěr a rovnoměrně rozloží zatížení izolace.
Položení mřížky pro montáž topného kabelu
Mřížka by měla být nejméně 2 mm silná, velikost ok by měla být 50 x 50 mm.Toto je nejpohodlnější volba při pokládce - kabel můžete pokládat v požadovaném rozteči.Síťované části jsou vzájemně spojeny pomocí drátěných nebo plastových svorek a kabelové zatáčky jsou stejným způsobem upevněny k buňkám.
Kabel je tažen plastovou svorkou
Proč ještě zvolit kabel místo kabelové rohože pro dlaždice?Kabel lze pokládat v různých stupních, přičemž je třeba brát v úvahu vlastnosti místnosti.Například jej položte častěji podél vnějších stěn a uvnitř méně často.U rohoží existuje další způsob - použít fragmenty s větší silou v chladných zónách.
Standardní rozvržení rozvržení kabelů
Rozvržení rozvržení se zesíleným ohřevem chladných zón
Po položení ohřevukabely, napájecí vodiče jsou vedeny do montážní krabice termostatu, také se měří jejich odpor, pak se připojí samotný termostat a systém se otestuje.Pokud se všechny fragmenty kabelu zahřívají normálně, můžete elektrické podlahové vytápění vyplnit betonem.Po úplném zaschnutí můžete položit jakoukoli podlahovou krytinu, včetně dlaždic.
Elektrické podlahové vytápění podlah pod laminátema linoleum
Pro tento typ povlaku je optimální použití podlahového vytápění fólií.Při rovnoměrném podkladu (předpokladem pro normální provoz, je-li podlaha zakřivená, je nutný předběžný vyrovnávací potěr), instalace zabere trochu času, nevyžaduje potěr ani jiné mokré práce.
Proces instalace na fotografii
Instalace začíná také označením vytápěné oblasti (neskládají se pod nábytek, spotřebiče a nízko visící předměty) a instalací termostatu a snímače teploty podlahy.Dále se válí tepelně izolační fóliový substrát.Protože neexistuje potěr, lze jej bez obav použít.
Rozvinujeme tepelně odrážející fóliový substrát
Proužky materiálu jsou válcovány těsně vedle sebe.Může být připevněn k podlaze pomocí oboustranné pásky nebo střílet shora na sponky ze sešívačky konstrukce.
Rychlejší fixace se sešívačkou
Pásové spoje jsou slepeny páskou.A je také vhodné vzít fólii - minimalizovat tepelné ztráty.
Dále vytápíme ohřívací fólii.Řezá se podél linií na něm na kousky požadované délky.
Na filmu jsou speciální řezné body
Pruhy filmu jsou položeny těsně vedle sebe nebo s malou mezerou, ale nepřekrývají se.Překrývající se měděné přípojnice by v žádném případě neměly být povoleny.
Pruhy se valí jeden vedle druhého
Jsou k sobě připevněny lepicí páskou.
Spoje jsou slepeny páskou
Dále můžeme přistoupit k elektrickému připojení.Schéma připojení je znázorněno na fotografii.
Elektrický obvod pro připojení podlahového vytápění fólií
Nejprve, s bitumenovou izolací (dodávanou nebo zakoupenou samostatně), jsou pneumatiky v místech řezů uzavřeny.Vezměte kus izolace, odstraňte ochranný povlak na jedné straně, naneste tak, aby byl celý povrch pneumatiky, včetně kontaktů, zcela zakrytý.Poloviční ohyb na druhou stranu a opatrně přitlačený.
Na straně v blízkosti termostatu jsou nainstalovány kontaktní svorky (součástí balení, ale můžete si koupit samostatně nebo pájet drát do měděné sběrnice).Kontakt se skládá ze dvou desek.Jeden start na pneumatice, druhý pod filmem.
Nainstalovaná deska je zalisovaná kleštěmi.Mírným záškubem kontaktu zkontrolujte pevnost instalace.
Stlačujeme kontakt s kleštěmi
Elektrické dráty bereme s měděnými vodiči, podle výše uvedeného schématu vložíme jeden nebo dva vodiče do svorky s kontaktní deskou a krimpujeme kleštěmi.Pokud máte pájecí schopnosti, je lepší pájet spojení.
Dalším krokem při instalaci podlahy z elektrické fólie je izolace spojů vodičů.Pro každé připojení existují 2 desky bitumenové izolace.Jeden je položen zespodu, druhý shora.Takéujistěte se, že pneumatiky a kontakty jsou zcela zavřené.
Instalace teplotního senzoru pro podlahové vytápění se také liší.Jednoduše se drží na černém (uhlíkovém) proužku s kouskem skotské pásky.
Připojujeme podlahové čidlo k uhlíkovému pásu
Aby se zabránilo vysunutí senzoru, v substrátu se vyřízne okno.
Pod substrátem jsme vyřízli okno
Stejná okna jsou vyříznuta pod izolovanými kontaktními deskami a dráty.Je nutné, aby laminát nebo linoleum ležely rovné, bez hlíz.
Vyřízli jsme okna pro kontaktní desky a dráty
Instalované dráty utěsníme páskou.
Vodiče pokládáme, lepíme na horní páskou
Vodiče připojíme k nainstalovanému termostatu (instalace se neliší od popsané instalace)výše), testujeme systém nastavením ohřevu na ne více než 30 ° C.Po kontrole, zda se všechny proužky zahřívají, není-li jiskra nebo charakteristický zápach tající izolace, je teplý vypnut.
Dále postup závisí na typu použité podlahy.Pokud se jedná o laminát, můžete substrát okamžitě rozprostřít a pokračovat v jeho instalaci.Pouze substrát by měl být speciální, navržený pro teplou podlahu, stejně jako laminát samotný.
Má-li být položeno linoleum, navine se na elektrické podlahové vytápění fólie hustá polyethylenová fólie.
Stohujte tvrdou horní částzákladní - překližka, listy ze sádrových vláken.Jsou namontovány na samořezných šroubech k podlaze, ale je třeba dbát na to, aby se nedostaly do pneumatik.A nahoře už můžete dát koberec nebo linoleum.