nl id en nl nl nl it nl fi en en en nl nl nl it nl fi en en en nl nl ca nl nl pl nl nl af nl nl nl nl nl ca nl af en nl en en da en en nl nl en en nl nl nl nl nl nl nl nl nl en nl nl en nl nl nl nl en en nl nl nl nl nl de nl nl en nl zh nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl nl pl fi nl de nl nl nl nl en ar nl nl de nl en nl
De ALC-1 is een akoestische sensor welke een externe signalering (bijvoorbeeld een flitslicht) of zelfs complete verlichting (bijvoorbeeld in een parkeergarage) kan aanschakelen bij overschrijding van een in te stellen geluidsniveau.
De toepassing van de geluidsensor ALC-1 is een alternatief voor bewegingssensoren omdat een geluidsensor op plaatsen kan worden voorzien waar de bewegingsmelder niets zou detecteren (om het hoekje).
Voordelen ten opzichte van bewegingsmelders zijn:  minder installatiewerk en lagere installatiekosten omdat een groter oppervlakte kan worden bewaakt.
De ALC-1 wordt ingesteld door middel van een infrarood afstandbediening.
De ALC-1 is ingebouwd in een degelijke opbouwdoos en kan in een bestaande installatie worden opgenomen. Zowel de grenswaarde als de maatgevende frequentieband waarin de detectie moet plaatsvinden kan worden ingesteld. Hiermee wordt de kans dat de ALC-1 reageert op ongewenste geluiden zoveel als mogelijk verkleind.
Er is een schakelsignaal beschikbaar voor aansluiting op een externe (alarm)meldinstallatie, alsook een signaal dat aangeeft of de sensor actief is (heartbeat signal).
De ALC-1 is bovendien voorzien van een lichtsensor. Deze kan zodanig worden ingesteld dat de akoestisch sensor alleen actief is als de omgevingslichtsterkte onder een bepaalde grenswaarde komt.
Temperatuurbereik -15°C tot +50°C
Relatieve luchtvochtigheid 5% tot 95%, zonder condens
Afmetingen: 9 x 12 x 5 (hoog) cm
Schakelvermogen (ALC1-01) 50VAC/DC - 100mA
Schakelvermogen (ALC1-02) 230V - 16A
Schakeltijd in 5 perioden instelbaar (30 seconden tot 10 Minuten)
Gevoeligheid in 5 bereiken instelbaar
Stooronderdrukking 3 instelbare frequentiegebieden
Richtingsgevoeligheid 360° met openingshoek 180°
Gevoeligheid in 3 bereiken instelbaar van 20 lux tot 600 lux + automatisch bereik
Richtingsgevoeligheid 360° met openingshoek 180°
Elektromagnetische compatibiliteit EN55015 / 08.2003/ Klasse A
Beschermingsgraad IP65 volgens EN60529
Instellen van de geluidsensor via infrarood afstandsbediening
Akoestische detectie in gebouwen
Voorbeeld 1: een flitslicht aanschakelen bij overschrijding van een bepaald geluidsniveau.
Men wil bezoekers of werknemers attenderen op hoge geluidsniveaus. De ALC-1 wordt in de produktieruimte geplaatst en een flitslicht, geplaatst bij bijvoorbeeld de toegangsdeur wordt hierop aangesloten. Het flitslicht gaat flitsen wanneer het geluid in de productieruimte boven de ingestelde waarde komt.
Voorbeeld 2: de beveiliging verbeteren door geluiddetectie.
In een verzorgingshuis wil men hulpkreten van bewoners detecteren of in een gevangenis wil men tumult en geschreeuw detecteren.
De geluidsensor ALC-1 is door middel van een afstandsbediening door de gebruiker te herprogrammeren zodat bij een veranderende situatie het gedrag van de geluidsensor ALC-1 kan worden aangepast. Daarnaast heeft de ALC-1 een ingebouwde lichtsensor. Hiermee kan de sensor zodanig ingesteld worden dat deze alleen in werking is bij een bepaalde lichtsterkte.
Bewaking van machines, produktielijnen, werktuigen
Akoestische sturing van flistlichten, complete verlichting, machines of installaties.
Detectie van geschreeuw of hulpgeroep.
Algemene detectie van geluiden, knallen, tikken.
U kunt hieronder per product prijzen aanvragen.
6301 JA Houthem - Valkenburg
Warning: A non-numeric value encountered in /home/bureaugel2/domains/bureaugeluid.nl/public_html/modules/mod_random_image/helper.php on line 48