es ru fi en nl en fr en nl en hbs_lat en es es en en en fr fr fr fr fr en fr fr fr fr fr en fr en fr fr fr nl fr fr fr fr fr en fr en fr fr fr nl en en fr fr lt nl nl nl nl da nl en nl nl nl en nl da nl en nl da nl en nl nl nl en fr da nl en nl nl nl nl nl es fr en fr hbs_lat hbs_lat fr fr nl de ru fr fr fr fr fr en en fr fr
In de software zijn 6 verschillende timer operatoren aanwezig. Dit zijn echter RELATIEVE TIMER OPERATOREN. D.w.z. : de ingestelde tijden zullen pas in werking treden NA het loslaten van de druktoets !
Een timer die een dagelijks terugkerende routine oproept, wordt aangemaakt op het LCD scherm zelf. Dit zijn de zgn. TimeEvents en geen Timers !
Edge Delay (uitschakelvertraging op beide flanken):
De timer triggert zowel bij een stijgende of dalende flank van het ingangssignaal. De uitgang blijft te-tijd actief.
Input Delay (vertraagd inschakelen op pos. flank) :
De timer triggert bij een stijgende flank van het Ingangssignaal.
Na deze inschakeltijd blijft de uitgang ti-tijd actief zolang het ingangssignaal actief is.
Output Delay (vertraagd uitschakelen na neg. flank) :
De timer triggert bij een dalende flank van het ingangssignaal. De uitgang volgt de ingang en blijft een to-tijd actief
Falling edge Delay(vertraagd uitschakelen na neg.flank):
De timer triggert bij een dalende flank van het ingangssignaal. De uitgang zal bij het afschakelen van de ingang een tf-tijd actief zijn.
Delay (vertraagd uitschakelen na neg. flank) :
De timer triggert bij een dalende flank van het ingangssignaal. De uitgang volgt de ingang en blijft een td-tijd actief.
Rising Edge Delay :
De timer triggert bij een stijgende flank van het ingangssignaal. De uitgang blijft een tr-tijd actief ongeacht het ingangssignaal.
OPM :Indien er een van deze logische operatoren of timers in een binding worden gebruikt, dan wordt dit een conditie binding. Zowel timers+ condities zijn beperk.
Het aantal Timers en Conditie bindings kunnen worden geraadpleegd via de bindingsofwtware. Tabblad “node resource” van elke module.
Timer operatoren kunnen niet worden gebruikt bij IRTX en DUOSWITCH units.
Hoe meet ik de weerstand van de bus als ik een CAN-switch in de installatie heb? FR
Bij een installatie met een CAN-switch moet je op elke buslijn de weerstand meten.
Ten Briele 18.1 & 18.3, Sint-Michiels
+32 (0)50 20 05 60
Lu-Je : 09u00-12u00 & 12u30-17u30
Vendredi : 09u00-12u00 & 12u30-15u30
Abonnez-vous à notre newsletter
©2017 DUOTECNO. All Rights Reserved | Politique de cookie | Termes et conditions | Avertissement
[ Placeholder content for popup link ] WordPress Download Manager - Best Download Management Plugin
Voir le panier Checkout Continuer vos achats
Afin de mieux vous servir, Dutoecno utilise des cookies. Si vous continuez à utiliser notre site Web, vous acceptez l'utilisation de ces cookies.D'accord