en en lv es fr en lv lv lv lv lv lv ms lv ceb lv lv lv lv lv lv lv lv fr lv lv lv lv fr fr fr lv lv lv lv lv ms lv ceb lv sl fr en vo lv lv lv lt lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv en en lv en lv en tr en lv lv lv lv lv lv ro en lv fr lv lv lv lv lv ro new lv ro lv lv lv lv lv lv lv lv lv en nb pl lv lv de lv es de en lv es en en lv es fr lv en en lv lv mg lv sv en lv en en lv en en lv en en lv en en en de lv en lv
ISO-FLAME BRICK S 90 - Ruumala
Logu un fasāžu blīvēšanas lentes
ISO-FLAME BRICK S 90 ir ugunsizturīgi impregnēti augstas elastības putu poliuretāna kluči, kuri tiek izmantoti atsevišķu kabeļu, kabeļu kūļu un cauruļu aizsardzībai ugunsdrošības zonā. Tos izmanto ugunsdrošas sienas taisnstūra un neregulāros caurumos saskaņā ar DIN 4102 ugunsklasēm S 60 un S 90. Tā lielākais ugunsizturības laiks ir līdz 90 minūtes.
Ātra un tīra uzstādīšana bez speciāliem instrumentiem (ļoti ekonomiska)
Sienas vai griestu atveres sagatavošana nav nepieciešama
Kabeļu pielāgošana vienkārša (elastīgas ugunsdrošās putas)
Pilnīgi bez putekļiem un bez šķiedras
Elastīga izmantojamība (pagaidu vai pastāvīgai ugunsaizsardzībai)
Novērš toksisko gāzu izplatīšanos
Ilgstošas elastības un augstas lokamības dēļ neplaisā
Bez halogēniem un bez šķīdinātājiem
10 gadu efektivitātes garantija*
* Ražotāja noteikumu izpildes gadījumā (izdod pēc pieprasījuma).
ISO-FLAME BRICK S 90 ir sertificēts sienu un griestu atverēs izmantošanai kā uguns barjera, ja ir nepieciešams sasniegt S 60 vai S 90 klasei atbilstošs ugunsdrošības līmenis atbilstoši DIN 4102 T9 prasībām. Tā kā tie ir pilnīgi bez šķiedrām un putekļiem, tie ir īpaši piemēroti piesārņojumu jutīgās vietās. Izmantošanas iespējas ir lielas, sākot no uguns barjeru sienām un griestiem; betona, dzelzsbetona, poraina betona un mūrdarbiem līdz vieglām starpsienām. Atsevišķu kabeļu, kabeļu kūļu, cauruļu un kabeļu ievades pielāgošana ir viegli veicama ar griešanu.
Būvinstitūciju apstiprinājums veikts no DIBt Berlin S 60 (Z-19.15-1576) un S 90 (Z-19.15-1575)puses.
ugunsizturīgs impregnēts elastīgs putu poliuretāns
Ugunsizturības laiks ugunsdrošās sienās un griestos
Temperatūras izturība diapazons, sauss
DIN 7715 T5 P3
Putu poliuretāna kluča uzstādīšanai nosedziet atveru malas sienā vai ISO-FLAME BRICK kluča malas ar tepi ISO-FLAME KITT.
Pie griestu atverēm pārklāt abas uguns barjeras virsmas ar tepi ISO-FLAME KITT. Pie sienām tas nav obligāts.
Atbilstošs būvniecības apstiprinājums ir klases rādītājs ISO -FLAME BRICK S 90 izmantojot kā ugunsbarjeru.
ISO-FLAME KITT: briestošs (uz karstuma ietekmes briestošs), ugunsaizsardzības javas maisījums (balts, pastveida) ABZ Z-19.11-1571.
L x H x T (mm) = produkta nr.
Sasniedzamā klase F – klase**
Minimālais griestu / sienas biezums
100 mm (siena) un 150 mm (griesti)
100 mm (siena) un 150 mm (griesti)
100 mm (siena) un 150 mm (griesti)
** Ugunsbarjeras klasei S 90 ugunsbarjeras minimālais biezums ir 200 mm. Vienai atverei lietot divus blokus. Ugunsbarjeras atveres lielumam jābūt maksimāli 95% no veidotajām putām.
Uguns barjeras zonas maksimālais lielums: Taisnstūris Neregulārs
450 x 450 mm 450 x 450  mm
450 x 450 mm                –
Minimālais attālums līdz nākamai uguns barjerai
Maksimālais metālsa caurules diametrs
Produkta datu lapa (eng)
Šajā dokumentā sniegtās ziņas un informācija balstās uz dotajā brīdī esošām labākajām zināšanām. Tās ir paredzētas vispārējai informācijai un ir ieteicams, ka lietotāji varētu veikt savus izmēģinājumus savos īpašos apstākļos, lai pārliecinātos par produkta piemērotību, tā paredzamai lietošanai. Šajās vadlīnijās izklāstītās detaļu ziņas nedz informācija galīgā pilnībā nesniedz viennozīmīgi garantijas vai saistības. Mēs paturam sev tiesības bez iepriekšējas iepriekšpaziņošanas veikt uzlabojumus vai mainīt tehniskās prasības un informāciju.
© 2015 Ruumala OÜ. Tulkojuma intelektuālā īpašuma tiesības pieder uzņēmumam Ruumala OŰ. Tā patvaļīga kopēšana un izmantošana ir aizliegta.