lv lv lv en it eo pt mwl lv fr lv lv pt lv lv lv en en es ru lt uz fr hbs_lat fr sl eo lv lv lv lv en en es ru lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv nl nl fi it fr en hbs_lat hbs_lat lv en en en en en en en lv en en en en en en en lt lt lv lv lv ceb lv lv lv it ro lv lv lv hbs_lat lv en lv lv uk th uk en lv lv lv lv lv lv lv lv en ro lv lv lv lv eo lv lv sl lv lv lv lv lv sl lv lv lv en en en en en en en lv lv en en lv en lv sl en lv en lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv ro ro lv ro lv lv lv fi lv eo lv it en lv lv lv lv lv en lv lv lv tr lv hbs_lat fr kk en en sv lv lv lv tr de lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv en en en en lv lv lv en en en en lv en en en en lv pt eu eu eu lv en it en zh lv en en en ja en eu fa fa lv it fr fr de lv it it fr fr lv en en en en en en fa zh zh lv en eu fa fa lv en id sv id lv en pl pl pl lv en lv lv en lv lv en it de uk en lv en nl lv pl pl en lv lv lv lt lv lv lv lv de lv lv lv lv lv en lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv lv fr sv lv de lv lv pt lv eu fr sv lv de eu lv pt lv en fr sv lv de en lv pt lv lv de lv lv pt lv nl lv lv en fi lv fi lv lv lv cs lv lv lv gl cs pt pt lv fr lv lv an lv lv lv fr lv lv
WATEX RCMB10 atdzelžošanas filtrs - WATEX
Ieiet ar Facebook Ieiet ar Google
Rīga, Ganību dambis 27 k-5
Maisu ūdens filtri WATEX BF
Aktivētās ogles filtri WATEX MC
PVC līmējamās caurules un veidgabali
PVC Pārejas iekšējā vītne
PVC Pārejas ārējā vītne
Pārejas ar ārējo vītni
Pārejas ar iekšējo vītni
Līkumi ar iekšējo/ārējo savienojumu
Pārejas ārējā vītne/ārējs savienojums
CLACK vadības bloku piederumi
CLACK vadības bloku rezerves daļas
CLACK vadības bloka korpusi
Citas CLACK rezerves daļas
IN & OUT bloki
Radušies jautājumi vai neskaidrības?
WATEX RCMB10 atdzelžošanas filtrs
WATEX RCMB10 atdzelžošanas filtrs
Vienkāršs risinājums 5 problēmām – duļķainība, dzelzs, mangāns, smaka, arsēns
Reģenerācijai nav nepieciešami reaģenti – ne sāls, ne zilie graudiņi
Efektīvi strādā pat pie zema pH un liela organikas satura
Vienkārša uzstādīšana un ekspluatācija
Iekārtas kalpošanas ilgums virs 10 gadiem
Dabīgs, videi draudzīgs filtrācijas process. Nepasliktina ūdens kvalitāti
Automātiska attīrīšana un reģenerācija
Augstas kvalitātes materiāli, sastāvdaļas
Pielieto privātmājām, vasarnīcām, viesu namiem, nelieliem daudzdzīvokļu namiem
Latvijā pazemes ūdens pārsvarā ir ar paaugstinātu dzelzs un mangāna saturu. Saskarē ar gaisu ūdens iekrāsojas brūngans un veido grūti tīrāmas nogulsnes uz sanitārtehniskajām iekārtām – WC podiem, izlietnēm, dušas kabīnēm un vannām. Ūdens nav patīkams dzeršanai un sagādā diskomfortu, jo tam piemīt metāla piegarša, dzelzs smaka, pastiprināti nolietojas un sadzīves tehnika un aizaug cauruļvadi.
Labākais risinājums šai problēmai ir aerācijas metodes ūdens filtri, kuru skalošanai netiek izmantoti nekādi reaģenti. WATEX RCMB sērijas filtri paredzēti ūdens attīrīšanai no duļķainības, izšķīdušā un oksidētā dzelzs un mangāna, kā arī smakas novēršanai privātmājās. Galvenokārt to pielieto pazemes ūdens vai centralizētās ūdens apgādes sistēmās.
RCMB filtru darbības princips balstās uz aerāciju un filtrāciju. Kad neattīrītais ūdens tiek aerēts, dzelzs, mangāns un mehāniskie piemaisījumi veido mazas nogulsnes, kuras iespējams filtrēt. Suspendētās vielas tiek filtrētas caur filtrējošo materiālu, kas iebērts filtrā. Filtri regulāri pēc noteikta intervāla tiek skaloti atkarībā no piesārņojuma un ūdens patēriņa. Pēc izskalošanas filtri atkal ir gatavi ūdens attīrīšanai. Iekārta sastāv no reaktora un viena strādājoša filtra.
Filtrējošā materiāla daudz. tvertnē
Dzelzs, mangāns, duļķainība, smaka, krāsainība
AquaMandix, kvarca smiltis 0.4x0.8 mm, 0.7x1.25 mm, 1x3 mm, 3x5 mm
220V, 50Hz, 1 fāze
Iekārtai nepieciešams kanalizācijas un elektrības pieslēgums 220V
Ienākošā ūdens spiediens virs 2.5 bar
Telpas temperatūra virs 0o C
Ūdens temperatūra līdz 25o C
Filtri dos labas kvalitātes ūdeni, ja apkalpojošais personāls sekos gaisa padevei, filtru atgaisošanai un skalošanas procesa pareizai izpildei. Ūdens atdzelžošanas tehnoloģiskajā procesā netiek pielietoti speciāli reaģenti, kuri būtu jāpapildina ekspluatācijas laikā.
Filtru spiediena tvertnes ir izgatavotas no stikla šķiedras ar iekšēju PE pārklājumu ar spiediena klasi PN10.
Ūdens attīrīšanai tiek izmantots filtrējošais materiāls AquaMandix un kvarca smiltis ar dažādu graudiņu izmēru (0.4-0.8 mm, 0.7-1.25 mm, 1-3 mm un 3-5 mm). AquaMandix porainā struktūra veido lielu aktīvo virsmu un nodrošina efektīvu adsorbciju un filtrējamo vielu uzkrāšanu.
Filtrs ir aprīkots ar automātisku Clack vadības bloku, kas veic filtrējošā materiāla skalošanu un iekārtas darbības kontroli. Iekārtas skalošana tiek veikta ieregulētā laikā (parasti 2.00 naktī).
Ūdens aerācijai nepieciešams uzstādīt bezeļļas gaisa kompresoru gaisa padevei sistēmā. Gaiss ūdenī tiek ievadīts pirms reaktora.
Apvadlīnija (by-pass) – nav jāveido sava apvadlīnija no trim lodveida krāniem. Ērtākai montāžai
Remonta un apkopes komplekts – Filtra atslēga, inžektori (2 gab.)
Nospiežot uz sekojošām saitēm, varat apskatīt un lejupielādēt:
10x54 WATEX Pretkondensāta apvalks
10x54 WATEX Pretkondensāta apvalks
Jautājums, ieteikums vai komentārs
Kompresors OK18 ar releja izeju
Kompresors OK18 ar releja izeju
Jautājums, ieteikums vai komentārs
Jautājums, ieteikums vai komentārs
WATEX RCMB10 atdzelžošanas filtrs
Jautājums, ieteikums vai komentārs
Garantija un Atteikuma tiesības
Rīga, Ganību dambis 27 k-5
Watex Shop © 2022, Visas tiesības pasargātas
Mūsu mājaslapa izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Jūsu lietošanas pieredzi un mēs - izprastu Jūs kā mūsu lapas apmeklētājus. Turpinot lietot mūsu mājaslapu Jūs piekrītiet mūsu mājaslapas lietošanas noteikumiem!