en es es es es en es ms es es es es es es es es es es es es es es en es es es es es es es es es es es es es en es es es pt es en en es en en es en en es en it hu it pl en pt nb es de de es es es pt en en en es it it es en es hbs_lat en en en en en en en en en en en es en en en en en en en es en en en en en en
-CONEXIÓN COBRE CON COBRE: Esto elimina metales distintos en contacto, corrosión y conexiones eléctricas inseguras.
-ALMA DE ACERO DE GRAN RESISTENCIA: Todas las jabalinas ConduWeld están construidas con acero trefilado, para obtener más resistencia y rigidez. Esto permite enterrarlas directamente en el terreno sin perforación previa.
-PERFECTA UNIÓN COBRE-ACERO: El cobre exterior está perfectamente unido al alma de acero, comportándose mecánicamente como un solo metal. Se elimina así, la posibilidad de corrosión electroquímica.
-EXTREMO EN PUNTA: El extremo inferior de las jabalinas es aguzado. La punta se saca en frío, pues preserva la dureza y resistencia de la misma.
Share on: Facebook Twitter Linkedin
Categoría: Uncategorized Etiqueta: jabalina
Las jabalinas acoplables están especialmente diseñadas para puestas a tierra profundas. Tienen las mismas ventajas de las jabalinas ConduWeld lisas, además de tener una rosca laminada en cada extremo para poder unirlas entre sí. Esta unión se efectúa con manguitos de acople. De esta manera se pueden hacer puestas a tierra más profundas colocando una jabalina a continuación de otra.
Los manguitos de acople están hechos de bronce resistente, roscados, para calzar justo en las jabalinas acoplables. Las sufrideras se usan para resistir los golpes del martillo al ser enterradas, evitando la deformación de la rosca. Para enterrar jabalinas acoplables, el manguito se atornilla fuertemente en el extremo sin punta de la primera sección, y la sufridera se atornilla al manguito.
Se entierra la primera sección, se retira la sufridera del manguito, y se agregan tantos tramos como sean necesarios hasta lograr la resistencia eléctrica de puesta a tierra necesaria.
Para puestas a tierra de sistemas eléctricos, las jabalinas de acero cobre de hincado directo han reemplazado prácticamente a todos los otros métodos y materiales.
Las razones más importantes son:
– Económicas para instalar
– Seguridad en las instalaciones eléctricas
– Fáciles de inspeccionar y controlar
Tienen como ventaja adicional, disminuir fácilmente la resistencia eléctrica a tierra; mediante el agregado de jabalinas en paralelo, el empleo de jabalinas seccionales o en última instancia, el tratamiento químico del suelo. Las jabalinas poseen una sólida e inseparable capa exterior de cobre que las protege contra la corrosión y les da una excelente conductividad eléctrica. Esta capa forma un solo cuerpo con su alma de acero de alta resistencia. Es fundamental tener presente que, a diferencia del acero galvanizado, el cobre es el metal no precioso que mejor se comporta ante la corrosión bajo suelo.
El acero da la rigidez necesaria, para que puedan ser enterradas fácilmente con un martillo liviano, con martinetes manuales, mecánicos o neumáticos o con cualquier otro método conveniente. Las jabalinas son utilizadas en líneas de alta tensión, edificios, antenas, columnas de alumbrado, pararrayos, etc., en una palabra, en todos aquellos lugares donde se necesitan puestas a tierra seguras, eficaces y de larga duración.
La Norma IRAM 2309-01 de jabalinas de acero-cobre establece la obligación que el material tenga grabados el nombre del fabricante o marca, el modelo año de fabricación y número de la forma a que responde. Asimismo, es fundamental tener en cuenta la resolución N.º 207/95 del E.N.R.E., la cual establece la obligación de realizar las instalaciones eléctricas de acuerdo a la “Reglamentación para la ejecución de InstalacionesEléctricas en Inmuebles” de la A.E.A. También aclara que dar cumplimiento a esta Reglamentación significa la utilización de materiales que respondan a las Normas IRAM o I.E.C.