es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es ru es es es es es es es es es es es es es es it it es es es es en pt en pt en en pt en pt en en fr en pt en en fr en pt en en fr en fr en es es es es es es es es ru ru es es en es mg es mg es mg es da es es gl pt en ru sk ru en en ja en en cs ca en en en ja en es es es en pt fr ja en en zh en gl de en de uk en fr da fr es es fr fr fr fr fr es ca es es es en en en en en gl de de fr en fr es pl pl ru ru ru es
El montaje de la caldera deberá ser realizado por una empresa especializada, capacitada por el fabricante.
La caldera deberá instalarse en un lugar seco y bien ventilado – en la sala de calderas.
Es necesario acoplar siempre la bomba en el circuito de la caldera con un termostato independiente a una temperatura de 70 - 80°C. La bomba en el circuito de la vivienda calefaccionada, para el caso de la conexión de la caldera sin depósitos de acumulación, puede estar en operación siempre y cuando esté en marcha la bomba en el circuito de la caldera (al mismo tiempo). La razón es debido a que a través de la válvula antirretorno en el circuito de la caldera o en el aparato Laddomat 21, no se produzca el subenfriamiento de la caldera.
La temperatura de agua de salida de la caldera deberá estar entre 80 - 90°C para cada régimen de la caldera.
Si operamos la caldera en forma constante a una potencia menor a 40 % de la potencia nominal o para el calentamiento del agua técnica caliente en verano, es necesario encenderla diariamente por razones de la vida útil de la caldera. No es posible operar la caldera constantemente en amortiguamiento ya que pueden aparecer alquitranes y ácidos.
La caldera deberá estar asegurada contra calentamiento excesivo en caso de corte energía eléctrica ya que tiene su marcha por impulso propio.
Variantes de solución de la protección de la caldera contra calentamiento excesivo
Una línea en el sistema conectada a la circulación espontánea de agua con unos cuantos radiadores.
La caldera acoplada al tanque de subenfriamiento y válvula de zona inversa.
ATENCIÓN – TODAS LAS CALDERAS FABRICADAS EN EL ANO 2003 Y ANTES, ESTÁN EQUIPADAS CON BUCLE DE ENFRIAMIENTO.
CONEXIÓN RECOMENDADA – ORDEN SEGÚN LAS VENTAJAS
La mejor conexión prescrita es la conexión de la caldera con el aparato Laddomat 21 y con los depósitos de acumulación
Conexión prescrita de la caldera con Laddomat 21
Conexión prescrita de la caldera con válvula de control térmico ESBE
Conexión prescrita de la caldera con el tanque de compensación
(Nota para los diagramas: la válvula antirretorno se cierra cuando la bomba está en marcha por medio de la sobrepresión en la salida de la bomba, con la bomba desconectada está completamente abierta. Tener cuidado, ya que se trata de válvula sin muelle.)
Otras 42 conexiones recomendadas con accesorios
Es necesario limpiar regularmente la caldera – quitar la ceniza y el polvo en la zona de alimentación y en el canal colector posterior
El tiro de la chimenea deberá alcanzar los valores prescritos (21 - 35 Pa según el tipo de caldera).
Tiro débil de la chimenea acorta la vida útil de la caldera – La caldera alquitranea más, se atasca y el humo va hacia la zona de alimentación.
Solución: Poner rellenos en la chimenea o colocar en la chimenea una pieza de unión especial, o un ventilador exhaustor.
Tiro fuerte de la chimenea hace mayor el consumo de combustible (mayor pérdida en la chimenea – menor eficiencia de la caldera).
Solución: Instalar una válvula estranguladora en el canón de la chimenea entre la caldera y la chimenea.
Es necesario limpiar regularmente la caldera. Quitar la ceniza y el polvo en la zona de alimentación y en el canal colector posterior.
Atención – La chimenea deberá estar bien estanca y aislada para evitar que al disminuir la potencia de la caldera no se produzca la condensación del vapor de agua y alquitranes en la chimenea.
Recomendaciones de la empresa ATMOS
Conecte la caldera con depósitos de acumulación. Es la mejor conexión para la caldera de combustibles sólidos ya que alarga la vida útil y disminuye el consumo de combustible. Si no podemos llegar a tener la capacidad recomendada en los depósitos de acumulación, conecte la caldera por lo menos con un tanque de compensación de 500 - 1000 l de capacidad
Instalar la caldera con depósitos de acumulación trae aparejado las siguientes ventajas:
Menor consumo de combustible (de un 20 a un 30%), la caldera trabaja a plena potencia hasta que se termine de quemar el combustible, manteniendo una eficiencia óptima.
Alta vida útil de caldera y chimenea – Formación mínima de alquitranes y ácidos.
Posibilidad de combinación con otras formas de calefacción – Electricidad acumuladora
Destinado para combinación de caloríferos (radiadores) con calefacción de piso.
Calefacción confortable y combustión acabada del combustible.
Una calefacción más ecológica garantizada.
Garantía de 3 anos para el cuerpo de la caldera
Recomendamos la conexión con acumuladores como conexión principal.
Si no podemos tener la capacidad recomendada de los depósitos de acumulación, conecte la caldera con por lo menos un tanque de compensación de 500 - 1000 l de capacidad. La instalación del sistema calorífero deberá ser realizada por una empresa especializada de acuerdo a la norma ÈSN 060830. En caso de que eliga una alta capacidad de depósito de acumulación, deberá elegir también una apropiada potencia de la caldera para que pueda cargar estos depósitos en un tiempo razonable.
CONEXIÓN DE LA CALDERA CON ACUMULADOR Y LADDOMAT 21 - DIAGRAMA DE CONEXIÓN
Diámetros mínimos de tubería cuando se realice la conexión con depósitos de acumulación.
Tipo y potencia de la caldera
DC 18S, C 18S, DC 20GS
DC 22S, DC 25S, DC 25GS, C 20S, DC 22SX
DC 32S, DC 32GS, C 30S, DC 30SX
DC 40GS, C 40S, DC 40SE, DC40SX
El aparato Laddomat 21 está destinado para calderas de hasta 75 kW, sin embargo, recomendamos usarlo solamente para una potencia de hasta 50 kW.
Recomendamos conectar las calderas con potencia superior a 50 kW con una válvula de control térmico grande ESBE y con una bomba de alta potencia, o con una válvula de tres vías energizada por medio de servoactuador con regulación eléctrica, que mantiene la temperatura mínima del agua de reposición en 65 - 75 °C. Al conectar la caldera con los depósitos de acumulación, podemos usar el vaso de expansión abierto o cerrado.
Operación del sistema con depósitos de acumulación
Posteriormente al encendimiento de la caldera, cargamos la capacidad determinada de los depósitos de acumulación durante la operación a máxima potencia (para 2 a 4 cargas) a la temperatura requerida del agua de 90-100°C. Dejamos posteriormente la caldera que se apague. Después sacamos solamente el calor del depósito por medio de la válvula de tres vías durante el tiempo que responda al tamaño del acumulador y a la temperatura exterior. En el período de calefacción (con el cumplimiento de las capacidades mínimas de los acumuladores, véase cuadro) pueden ser 1-3 días. Si no es posible usar la acumulación, recomendamos por lo menos un depósito de 500 - 1000 l de capacidad para compensar los pasos y marcha por inercia de la caldera.
Aislamiento de los depósitos
Los depósitos de acumulación se suministran normalmente sin aislamiento. Una solución apropiada es el aislamiento conjunto de una cantidad determinada de depósitos de la capacidad requerida con lana mineral en una armadura de cartón de yeso, eventualmente rellenada adicionalmente con aislamiento suelto. El espesor recomendado de aislamiento con lana mineral es de 120mm. Otra alternativa es la compra de depósitos ya aislados con lana mineral en forro de semipiel que suministra también nuestra empresa.
Calentamiento de agua técnica caliente
Para el calentamiento del agua técnica caliente podemos usar un calentador combinado o depósito de acumulación con una caldera eléctrica de cobre, o depósito de acumulación con caldntador flotante de una capacidad de 200l. (véase lista de precios)
Debido a su diseno, sustituye el acoplamiento tradicional de cada una de las piezas. Está formado por un cuerpo de hierro fundido, válvula de control térmico, bomba, válvula antirretorno sin muelle, válvulas de bola y termómetros. A una temperatura del agua de 78 °C en la caldera abre la válvula de control térmico la admisión desde el depósito. La conexión con el aparato Laddomat 21 es considerablemente más sencilla y por eso podemos recomendarlo. Junto con el aparato Laddomat 21 se suministra un tapón térmico para 72 °C que está destinado para las calderas con potencias superiores a 32 kW.