es gl en es es es en es pt es es ro ilo es nl es es gl en en es es it es es es es es es es es es es es es es es es es es es it es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es pt es it de
Compactas, sólidas y de óptimo aislamiento acústico, las cubiertas insonorizadas SITAL FAST representan la gama más surtida de productos estándar SITAL para los fabricantes de grupos electrógenos.
La serie incluye 11 modelos de cubiertas para grupos electrógenos de 30 a 800 KVA de potencia. Cada modelo se presenta en dos versiones: estándar y alargada. Esta última versión cuenta con un espacio adicional frente al alternador para alojar el cuadro eléctrico de control.
Las cubiertas SITAL FAST están compuestas por:
Un bastidor portante realizado con perfiles de chapa de acero al carbono plegada a presión
Una serie de paneles de chapa lisa galvanizada y prebarnizada que constituyen las paredes y el techo. Los paneles están aislados con lana mineral (clase 1 de reacción al fuego) y revestidos con chapa galvanizada microestirada.
Están proyectadas para colocarse a modo de campana sobre:
la bancada del grupo electrógeno, si su construcción y medidas son adecuadas al acoplamiento, o bien
sobre una contrabase especial, en caso de grupos electrógenos con bancada propia pero de construcción y medidas inadecuadas al acoplamiento con el modelo de cubierta elegido.
Tanto la bancada como la contrabase pueden pedirse como accesorios opcionales o pueden ser construidas por el cliente de conformidad con las indicaciones de nuestro Departamento Técnico.
Las cubiertas se venden en kit de montaje, con un embalaje diseñado especialmente para optimizar los volúmenes a fin de simplificar y reducir los costes tanto de transporte como de almacenamiento.
El kit se caracteriza por su extremada simplicidad de montaje. Se trata de un sistema puesto a punto por los proyectistas de SITAL que permite ensamblar la cubierta de manera sumamente rápida: tras la primera experiencia se requieren tan solo dos personas y algo más de treinta minutos.
SITAL FAST con grupo instalado y bancada
SITAL FAST con pared lateral especial
SITAL FAST con bancada
SITAL FAST en kit de montaje
Cubiertas SITAL FAST en kit de montaje
Cubiertas SITAL FAST en kit de montaje
Cubiertas SITAL FAST en kit de montaje
Cubiertas SITAL FAST en kit de montaje
Almacenamiento de cubiertas en kit
Cubierta SITAL FAST con bancada
El nivel de ruido residual garantizado por las cubiertas SITAL FAST equivale de 63 a 70 dB(A) medidos a 7 metros de distancia a campo abierto. Valores variables en función del modelo de cubierta, del ruido originario y del tamaño del grupo electrógeno.
Las cubiertas SITAL FAST están dotadas de:
bocas de entrada del aire de enfriamiento con protección acústica, colocadas en las puertas o paredes laterales
evacuación del aire caliente hacia arriba, mediante una abertura en el techo con adecuada protección
El ciclo de barnizado del bastidor consta de un fondo epoxídico y barniz poliuretánico, mientras que los paneles de las paredes y el techo están prebarnizados. El color estándar de las cubiertas es el blanco.
Los silenciadores de escape de nuestras cubiertas son especiales, fabricados por SITAL y diseñados específicamente a fin de optimizar su volumen en función del espacio disponible.
Están incluidos en el equipamiento estándar de todas nuestras cubiertas, simples en los modelos más pequeños y dobles en los modelos de mayor tamaño.
Se incorporan en la cámara de evacuación de aire y se caracterizan por su alta capacidad de reducción acústica (alrededor de 40 dBA).
Están realizados en acero al carbono.
Las cubiertas SITAL FAST se entregan ya preparadas con dos aberturas pasacables (entrada y salida) colocadas en una pared frontal del lado del cuadro de distribución, abajo de la puerta con ventanilla.
Las aberturas están protegidas con dos placas de aluminio fijadas mediante cuatro tornillos.
Las aberturas para las tuberías del gasóleo deben ser efectuadas por el cliente en la bancada de la cubierta.
Puerta con ventanilla frontal
Predisposición para instalación del pulsador de emergencia
Caperuza deflectora para aplicar en la boca de evacuación de aire y modificar la dirección del flujo de superior a frontal