en es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es en es es en en es ca es en es en es en es de es nl es de es es cs nl en it it nl de de en es ceb de sv en de en sv de de es ja fr oc oc fr oc oc oc fr es fr en nl nl pt en fr en da es fa fr da de de fr da fr oc es en en en en en en en en en es en fr fr fr fr fr fr fr en es es es es es es es es es es tt pt es de it es en de de de de de de de de es en fr en fr en en en fr en pt es es gl es es gl es es es es es es es es es gl es es gl es es es es es es es es en en es es es es es es es es es es es es es es es es es es es en es en es es es es es
Calderas de gasificación con fogón para pellets integrado en la puerta superior. Una solución interesante destinada para todas las calderas con una potencia hasta de 40kW, equipadas con ventilador de escape (con excepción de los modelos GS(x)).
En esta variante se fabrican, como estándar, los siguientes modelos:
DC18S con adaptación para el fogón
Las calderas están diseñadas de manera que el cuerpo de las calderas esté fabricado como un conjunto soldado de chapas de acero de gran calidad, con un espesor entre 8 y 3 mm compuesto de:
la cámara superior (6 mm), equipada en su parte superior con una puerta con agujero para integrar el fogón para pellets. En la parte inferior está equipada con el inyector de gasificación o con una rejilla giratoria de hierro fundido para quitar la ceniza de manera fácil.
el compartimento inferior, está equipado con piezas de cerámica de forma especial para la combustión ideal de todas las sustancias combustibles, con alta eficacia durante la combustión, ecológico y que sirve también como cenicero.
Ventajas de la integración del fogón en una caldera estándar
Solución sencilla a un precio asequible.
Posibilidad de calentar con pellets cómodamente, sin recarga manual.
Depósito grande para pellets de 500 o 1.000 l, depósito de tejido, una parte de la sala de calderas como un depósito equivale a una recarga del combustible una vez entre los 7 y 14 días, una vez al año.
La ceniza se quita de manera cómoda y sin polvo, con ventilador de escape, una vez entre los 7 y 30 días.
Encendido automático de los pellets mediante la espiral de encendido en el fogón ya en la versión básica.
Alta eficacia del 83 al 91%, dependiendo del tipo de combustible y de la caldera y dependiendo del rendimiento ajustado. Supone un gran ahorro de los gastos de la calefacción.
Combustión ecológica: la caldera está en conformidad con la norma EN 303-5 de la clase 4. Es posible conseguir la subvención del programa Verde para los ahorros del Fondo Estatal del Medio Ambiente.
Circuito de refrigeración contra el sobrecalentamiento, lo que supone sin riesgo de daños en la caldera
Apagado automático después de agotarse el combustible
Pequeñas dimensiones y diseño moderno
Fogón Atmos A25 en la puerta superior
Adaptación para el fogón para pellets
Datos básicos de las calderas certificadas
MODELO DE LA CALDERA
Rendimiento de la caldera para pellets de madera
Tiro determinado de la chimenea
Peso de la caldera
Volumen de la tolva
Longitud máxima de madera
Pellets de madera de calidad con ø 6 - 8 mm (pellets blancos)
Pellets de madera de calidad con ø 6 - 8 mm (pellets blancos)
Pellets de madera de calidad con ø 6 - 8 mm (pellets blancos)
Pellets de madera de calidad con ø 6 - 8 mm (pellets blancos)
Pellets de madera de calidad con ø 6 - 8 mm (pellets blancos)
Pellets de madera de calidad con ø 6 - 8 mm (pellets blancos)
Pellets de madera de calidad con ø 6 - 8 mm (pellets blancos)
Pellets de madera de calidad con ø 6 - 8 mm (pellets blancos)
Temperatura mínima del agua de retorno
Clase de la caldera en conformidad con la norma EN 303-5
Calderas subvencionadas en la República Checa
FOGÓN PARA PELLETS ATMOS A25/A45
Dosificación del combustible: Mediante el transportador espiral externo controlado desde la regulación electrónica del fogón.
Para el fogón A25 están destinados los transportadores externos sin eje DA1500, con una longitud de 1,5 m; DA2000, con una longitud de 2 m y el transportador DA2500, con una longitud de 2,5 m, todos estos con un diámetro de 75 mm.
Para el fogón A45 están destinados los transportadores de eje DRA50, con una longitud de 1,7 m, 2,5 m, 4 m y 5 m, con un diámetro de 80 mm.
La puerta superior para echar el combustible está acomodada para incorporar el quemador ATMOS A25.
El quemador ATMOS A25 está indicado para pellets blancas de calidad, de madera blanda sin cortezas, de diámetros de 6 hasta 8 mm, de longitud de 10 hasta 25 mm y potencia térmica de 17-19 MJ.kg-1. La ventaja de estos quemadores es el encendimiento automático del combustible con ayuda de una espiral de caldeo, la cual encenderá las peletas siempre y cuando será necesario calentar. De esta manera,  el quemador y la caldera  trabajan con el rendimiento máximo y la óptima calidad de la combustión. A diferencia de unas líneas de productos competidores, que no tienen mecanismos de encendido y por eso deben mantener una capa ardiente en el espacio de combustión. De este modo se utilizan  con una potencia pequeòa, cuando la temperatura de los productos de combustión desciende  por debajo de los 100  °C, produciéndose  la condensación de alquitranes y de ácidos en el espacio de combustión que acortan la vida útil de la caldera, además de reducir la eficiencia  de la misma, el mayor consumo del combustible, peor calidad del proceso de la combustión, el atarquinamiento de la caldera con la consecuente necesidad de una limpieza más frecuente.
FOGÓN PARA PELLETS ATMOS A25
Combustible determinado: Pellets de madera de gran calidad (blancos), con un diámetro de 6 a 8 mm, una longitud de 5 a 25 mm y con una potencia calorífica de 16 a 19 MJ.kg-1.
Pantalla del fogón: Sirve para visualizar el estado actual del fogón y para ajustar sus funciones.
Control del fogón: Mediante regulación electrónica AC07X (AC07) que controla el funcionamiento del transportador externo, las dos espirales de encendido y del ventilador en función de los requerimientos de la caldera y del sistema de calefacción. El sistema electrónico está asegurado mediante el termostato de seguridad de la caldera, el termostato de seguridad en la entrada de los pellets en el fogón, el sensor de revoluciones del ventilador y la célula fotoeléctrica para monitorizar la llama. El funcionamiento del fogón se señaliza en la pantalla de la regulación electrónica.
Encendido del combustible: Automático, mediante dos espirales eléctricas de encendido.
Funciones básicas del fogón:
Posibilidad de conectar cuatro sensores diferentes R y R2 para varias aplicaciones
Posibilidad de conectar cuatro sensores diferentes TS, TV, TK y TSV
TS - sensor inferior en el depósito
TV - sensor superior en el depósito
TK - sensor de la caldera o sensor central en el depósito
TSV - sensor de gases de escape o del panel solar
control del fogón en función de dos temperaturas en el depósito compensatorio
control del ventilador de la caldera desde el fogón mediante la salida de reserva
control de la bomba de la caldera desde el fogón mediante la salida de reserva
control del sistema solar directamente desde el fogón
Para el fogón A25 están destinados los transportadores externos sin eje DA2000, con una longitud de 2 m y el transportador DA2500, con una longitud de 2,5 m, todos estos con un diámetro de 75 mm.
Para el quemador ATMOS A25 están indicados los siguientes transportadores:
Transportador sin fin para el quemador A25, tipo DA200, de longitud de 2 m y diámetro de 80 mm.
Transportador sin fin para el quemador ATMOS A25, tipo DA2500, de longitud de 2,5 m y diámetro de 80 mm.
Ventajas de la instalación del quemador en la caldera estándar
Solución fácil con un precio aceptable
Posibilidad de quemar grandes piezas de madera o calentar confortablemente con peletas sin cargamento manual
Cargamento fácil de madera, briquetas o de carbón sin humo con el ventilador exhaustor = sala  de calderas limpia
Gran depósito para peletas 500, 1000 l (parte de la sala de calderas) = la complementación  del combustible una vez durante 7 y 14 días (una vez dentro de un aòo)
Eliminación de ceniza confortable y sin polvo con el ventilador exhaustor una vez durante 14 hasta 30 días
Encendimiento automático de peletas mediante  la espiral de inflamación en el quemador ya en la base
Alta eficiencia del 83 hasta 91 % según el tipo del combustible y de la caldera = gran ahorro de costos de caldeo
Combustión ecológica - caldera según la norma ÈSN EN 303-5 clase 3 = dotación del programa Zelená úsporám (Vía libre a los ahorros) del Fondo Estatal del Medio Ambiente ( fuera de C18S y AC25S por causa de la posibilidad de combustión de carbón )
Lazo de enfriamiento contra el sobrecalentamiento = sin riesgo de deterioro de la caldera
Apagado automático de la caldera después de la terminación de la combustión mediante el  termóstato de combustibles
Pequenas dimensiones y diseno moderno
En caso de utilizar madera, briquetas de madera o carbón para calentar, sacaremos el quemador siempre fuera de la portezuela de la caldera y cegaremos el agujero con una tapa entregada con  aislamiento térmico.
Para la instalación del quemador en la portezuela superior de la caldera de gasificación, será necesario usar el transportador de longitud mínima de 2 metros de modo  que la longitud de la manguera  entre el transportador y el quemador sea por lo mínimo 15 cm por causa de seguridad. La longitud óptima de la manguera  será aproximadamente de 40 cm, de modo que sea posible abrir cómodamente la portezuela con el quemador para peletas al limpiar la cámara de combustión.
Leyenda:  1 - Chimenea | 2 - Conducto de humo | 3 - Caldera | 4 - Quemador | 5 - Transportador | 6 – Depósito
Se recomienda conectar la caldera con LASSOMAT 21 o una válvula de termorregulación y cámara de equilibrio de capacidad de 500 ó 1000 l para alcanzar un bajo consumo de combustible y mucha durabilidad del quemador y de la caldera. Para otros ahorros de combustible (de hasta 20 %) y un funcionamiento correcto de la cámara de equilibrio, hay que aplicar una regulación especialmente disenada ATMOS ACD01 o el conjunto AS25 que está indicado para las funciones especiales del quemador ATMOS A25.
Conexión de la caldera con el quemador A25 y el conjunto AS25
Conexión de la caldera con el quemador A25 y la regulación electrónica ACD 01
Para el programa de subvenciones “Verde para ahorros“ son convenientes las calderas DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS con quemador de pellets ATMOS A25. Por eso es posible pedir estas calderas directamente en el área de producción en la versión derecha o izquierda, ya con el arreglo para la instalación del quemador para peletas. En caso de que quisieran instalar el quemador en una caldera estándar o en otra caldera ATMOS, será posible pedir  un juego especial para su reconstrucción, que posibilitará la instalación del quemador en la portezuela superior. El juego está compuesto de la portezuela completa ajustada,  instalación eléctrica especial y accesorios de 23 partidas.
Juego para la instalación del quemador en peletas en la portezuela superior
con abrimiento derecho - código: S0532
con abrimiento izquierdo - código: S0533
Atención - quemador para peletas es posible instalar solo en la caldera de gasificación provista de un ventilador exhaustor hasta la potencia de 40 kW.