en en fi en en en en en en en en zh en en en en en en en en en en en en es en en en en en en en en en en en en en en en en es en en en en en en en en en en zh zh en en sv fr de de fr en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en lv en en en en en en en en en es en ceb la en en la en en la en en it en ceb la en en la en en en en es en en
AJ-S1008 - Anka Sci-Tech Co., Limited
MANUAL CALL POINT AND SIREN
FULL-AUTO HUMAN INFRARED SENSOR SWITCH
FULL-AUTO HUMAN INFRARED SENSOR SWITCH
FIRE ALARM CONTROL PANEL
FIRE ALARM CONTROL PANEL
font size decrease font size increase font size
The AJ-S1008 series conventional Fire Alarm Control Panel is a 24 volt, four, eight, sixteen-zones, class B, conventional fire alarm control panel. Designed exclusively to meet the latest market requirements and future ULC codes, the highly cost-effective AJ-S1000 series can be used in a variety of low-to-midsized applications.
AC POWER: 90 to 270VAC, 50Hz, 3.0amps.
Wire size:minimum 14AWG(2.0mm2) with 600-volt insulation.
BATTERY: Sealed lead-acid batteries only
Maximum charging circuit: 27.6VDC @ 0.8 amp for normal flat charge.
Maximum battery charger capacity: 18AH battery.
Four to Sixteen style B (Class B) initiating device circuits (IDCs).
All zones accept two-wire smoke detectors and any normally open contact devices.
Zones 1-16 configured as general alarm zones.
All circuits are power-limited and supervised, meeting the latest ULC requirements using fuseless technology.
Two built-in, style Y (Class B) Notification Appliance (signal) circuits (NACs).
NACs may be programmed: silenceable, Non-silenceable, Auto-silence
1.25 amps of NAC power, 3.00 amps of total system power.
Alarm, trouble and supervisory, relay output, 24volt operation.
Resettable four-wire smoke detector power @ 500mA. Non-resettable power @ 500mA.
Integral battery charger capable of charging up to 18AH batteries (batteries over 4AH)
Require use of the external battery backbox or ULC listed equivalent).
Disable/enable control per IDC
FIRE ALARM CONTROL PANEL
SMOKE & HEAT DETECTOR
MANUAL CALL POINT AND SIREN
Kiten maso suscipit sem. Ut sagittis mauris eget posuere commodo. Maecenas a est urna. Aliquam non congue ante, vel tincidunt sem. Nullam tristique ...
Likan mollis eleifend sem, et sodales metus feugiat eget. Morbi massa lorem, interdum quis ullamcorper nec, accumsan vel quam. Quisque tempus ...
Phasellus mollis eleifend sem, et sodales metus feugiat eget. Morbi massa lorem, interdum quis ullamcorper nec, accumsan vel quam. Quisque tempus ...
Pellentesque feugiat neque dui, et euismod libero congue a. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos ...
Donec quis suscipit sem. Ut sagittis mauris eget posuere commodo. Maecenas a est urna. Aliquam non congue ante, vel tincidunt sem. Nullam tristique ...
Nunc nulla metus, fringilla sed eleifend ut, convallis et libero. Vivamus eget condimentum felis, a imperdiet turpis. Nullam felis turpis, vestibulum ...
Add.:3fl, A building, No.4, First Rd, Shangxue Tech Park Bantian ,Longgang District, Shenzhen,518129, P.R.China
Tel: 86-755-8960 3006     Fax: 86-755-8960 3481
Email: anka#szcaj.com     Web: szcajkj.en.alibaba.com
Copyright © 2017 Anka Sci-Tech Co., Limited. All Rights Reserved.