hu en hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu en hu hu cy hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu bg hu en hu en hu hu hu en hu hu hu hu hu hu hu en hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu en hu en hu hu hu hu en hu en en hu hu hu
K9 | Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály
Adatok: 2009. évi CXXII. TV.
Tárgy:      K 9.sorszámú lakásbérlemény műszaki állapotának felmérése
A lakás 1 szoba, összkomfortos, 31 m2 alapterületű. A lakás egy 15 emeletes panel épület IX. emeletén található. Az épületben energetikai korszerűsítés megtörtént.
A lakás déli tájolású. A lakás rendkívül lelakott műszaki állapotú. Az épület víz-csatorna, elektromos áram, távfűtés és használati meleg víz közművekkel ellátott. Gáz az épületbe nincs bevezetve. Új hőszigetelt homlokzati nyílászáró van.
Festés:            előszoba, szoba, fürdőszoba, konyha,
Mázolás:         beltéri ajtótokok, fűtéscső, radiátorok, szerelőfalak, beépített szekrények, szerelőfal,
Asztalos munka: szobai külső homlokzati nyílászáró ki van cserélve, bejárati ajtó csere, konyhabútor
Burkoló és kőműves munka:  szobába laminált parketta lerakása, konyha és fürdőszoba oldal-falon
csempeburkolat csere, előszobában, konyhában és fürdőben új hideg aljzatburkolat lerakása.
melegvíz ellátó berendezés:    központi meleg vízellátás van
Mosdó+csaptelep:                  csere,  mosógép töltő – ürítő szelep szerelése
fűtőberendezés és tartozékai: megfelelő
beépített bútorok:                   konyhabútor  felújítása vagy igény szerint cseréje
elektromos berendezések, szerelvények:elektromos hálózat átvizsgálása, dugalljak, kapcsolók lámpák
pótlása, cseréje, kismegszakító tábla megfelelő. Kaputelefon felülvizsgálata.
A lakásban 2 db vízóra és villanyóra van.
A lakásbérleti díjba történő beszámítás összege: 950.000.-Ft.
A munkanemek  amelyeket figyelembe vettünk a bérbeszámítás összegénél:
elektromos hálózat felülvizsgálata, javítása, dugalljak, kapcsolók, lámpák cseréje, pótlása
Az elektromos szerelést csak szakképzett villanyszerelő végezheti. A szerelésről kivitelezői nyilatkozatot kérünk.