en en en en en my my my my my en my my my en en en en en en en sl ja en en en en en en fr cs en en en en en en en en en en en en en en en en en
Myanmar M&E: Fire Protection System (4)
Fire Hydrant  system ကေတာ့ အစိုုးရက တစ္ၿမိဳ႕လံုုး အႏွံ႕ ျဖန့္က်က္ေျပးဆြဲထားတဲ့ မီးသက္ပိုက္စနစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းတိုုင္းမွာ မီတာ ၁၀၀ အကြာတိုုင္းမွာ အဲဒီ Fire Hydrant pole တစ္ခုုစီ ရွိတက္ပါတယ္။ အေဆာက္အဦးေတြထဲမွာလည္း အဲဒီလိုပါပဲ။အနည္းဆံုး မီတာ 100 တိုင္းမွာ တစ္ခုစီ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။
မီးေလာင္မႈျဖစ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တိုု့ဆီမွာ မီးသက္ကားေရျဖည့္ဖိုု့ မီးသက္ကန္ဆိုုၿပီး ေရအဆင္သင့္ ေလွာင္ထားေပးသလိုုမ်ိဳးပါပဲ။ ဒီမွာလည္း မီးေလာင္မႈျဖစ္ရင္ မီးသက္ကားကိုု ေရျဖည့္ေပးဖိုု့ အဓိက ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အဲဒါမွ မီးသတ္ကားေတြအေနနဲ႔ ေရျဖည့္ေနရလို့ အခ်ိန္ေနာက္က်တာတို့ ေရကုန္သြားလို့ ျပန္သြားရတာမ်ိဳးေတြကို ေရွာင္လႊဲႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အေပၚက dry riser system မွာ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလိုုပါပဲ dry riser  ပိုုက္ေတြနဲ႔ sprinkler  ပိုုက္ေတြကိုု ေရျဖည့္ဖိုု့ရာမွာလည္း သံုုးႏုုိင္ပါတယ္။
ပိုက္ေတြဆင္တဲ့အခါမွာေတာ့ ေျမေအာက္ပိုက္ေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ hunching ကြန္ကရစ္ေလာင္းရပါတယ္။ ကြန္ကရစ္မေလာင္းခင္ ပိုက္အဆက္ေတြ ေရယိုစိမ့္မႈ ရွိမရွိ သိႏုိင္ဖို့ pressure test အရင္လုပ္ရပါတယ္။ 200 PSI ေလာက္ကို 24 နာရီ အထိထားၿပီး လုပ္တာဟာ စိတ္အခ်ရဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ အခ်ိန္မရလို့ schedule အရမ္းက်ပ္ေနလို့ရွိရင္ ၂ နာရီေလာက္ထားတာမ်ိဳးလည္း လုပ္ၾကပါတယ္။ ၂၄ နာရီထားတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ဖိအားအနည္းငယ္က်တာကို ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မမ်ားရင္ လက္ခံၿပီး ၂ နာရီထဲ စမ္းသပ္တာဆိုရင္ေတာ့ လံုး၀ က်လို့ မရပါဘူး။ တခါတေလ ဖိအားက မက်တဲ့အျပင္ တက္ေနတာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိတက္ပါတယ္။
အပူခ်ိန္အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ကိုယ္ စ မွတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ရာသီဥတုက ေအးေနၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္လာတိုင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ရာသီဥတုက ပူေနရင္ ဖိအားလည္း လိုက္တက္ တတ္ပါတယ္။ အဲဒီလို pressure test လုပ္ၿပီးလို့ ေရယိုစိမ့္မႈ မရွိဘူး တနည္း ဖိအားမက်ဘူးဆိုရင္ ခုနကေျပာတဲ့ ပိုက္တစ္ခုလံုးကို hunching လိုု့ေခၚတဲ့ ကြန္ကရစ္ေလာင္းရပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခု သတိထားရမွာက ပိုက္ဟာ ေျမျပင္(finishing level) ေအာက္ 1m~1.2m ၾကားသာ ရွိရပါမယ္။ သူ႔ထက္ နိမ့္/ျမင့္ လို့ မရပါဘူး။ hunching လုပ္ၿပီးလို့ ေျမျပန္မဖို့ခင္မွာ corel dust လို့ေခၚတဲ့ သဲလိုမ်ိဳး ေက်ာက္မႈန္႔တစ္လႊာ ခံထားေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီေက်ာက္မႈန္႔ေတြဟာ အေပၚက ဖိအားဒဏ္ခံႏုိင္ေစသလို ေနာက္ပိုင္း အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေျမတူးၾကတဲ့အခါ ဒီအလႊာကိုေတြ႔ရင္ ေအာက္မွာ တျခား service တစ္ခုခု ရွိေနၿပီလို့ သိေနႏုိငိ္လို့ျဖစ္ပါတယ္။
Testing and commissioning
Fire Hydrant ကို flow test, static/running pressure test လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားပံု
ပံုမွာ ျပထားတာကို ၾကည့္ရင္ 2 ways fire hydrant ရဲ႕ nozzle ၂ခုအနက္ တစ္ခုမွာ pressure gauge တစ္ခုတည္းပဲ တက္ထားၿပီး ေနာက္တစ္ဘက္မွာေတာ့ pressure gauge အျပင္ စတီးပိုက္အလ်ားလိုက္ တစ္ခုနဲ႔ အဲဒီအလ်ားလိုက္ပိုက္ရဲ႕ အေပၚမွာ ေဒါင္လိုက္ ပိုက္တစ္ေခ်ာင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ရင္ ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ pressure gauge က ပိုက္ထဲက ေရဖိအားကို တုိင္းတာဖို့ျဖစ္ၿပီး စတီးပိုက္နဲ႔ ေဒါင္လိုက္ပိုက္က ေရထြက္ႏႈန္း flow rate ကို တုိင္းဖို့ပဲျဖစ္ပါတယ္။ RI (registered inspector) စစ္ေဆးခ်ိန္မွာ က်ိန္းေသစစ္ေဆးေလ့ရွိပါတယ္။
ေရွ႔တည့္တည့္က အေပါက္ထဲမွာ ေရအဖြင့္အပိတ္လုပ္ဖို့ gate valve ရွိၿပီး မီးသတ္သမားလာတဲ့အခါမွာ အဲဒါကိုဖြင့္ဖို့ အဲဒီ key အေခ်ာင္းႀကီးလည္း ပါလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ hydrant pillar မွာ FH2-3 လို့ေရးထားတဲ့အတြက္ ဒီအေဆာက္အဦးမွာ hydrant စုစုေပါင္း သံုးခုရွိၿပီး ဒါက ဒုတိယေျမာက္လို့ ဆိုလိုပါတယ္။ ဒီ Fire Hydrant နဲ႔ Dry Riser System တို့ဟာ မီးသတ္သမားသံုးဖို့ပဲ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ Facility ပိုင္းက လူေတြအေနနဲ႔ Fire Extinguisher နဲ႔ အမ်ားဆံုး hosereel system တို့ေလာက္ပဲ သံုးပါတယ္။ အဲဒါမွ မီးမႏိုင္ရင္ မီးသတ္ဌာနကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး ကိုယ္က ထြက္သြားရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ well trained, professional ေတြျဖစ္တဲ့ မီးသတ္သမားေတြပဲ ဆက္ အလုပ္လုပ္ပါလိမ့္မယ္။
Posted by Myanmar M&E at 19:31
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
No comments:
Post a Comment
Newer Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)
TO CONTINUE
Follow by Email
Myanmar M&E
This blog is just the beta version. I try to introduce all Myanmar youngsters who interested in M&E and who are inexperience or a bit strange in construction field. I believe that there are so many mistakes in all the notes. I warmly welcome to all whoever correct me and will assume as teaching me. Thank you, ALL.
View my complete profile
Blog Archive
▼  2014 (17)
►  August (2)
▼  July (15)
Building Management System (BMS) (2)
Building Management System (BMS) (1)
Electrical (5)
Electrical (4)
Electrical (3)
Electrical (2)
Electrical (1)
Vertical Transportation (1)
Fire Protection System (7)
Fire Protection System (6)
Fire Protection System (5)
Fire Protection System (3)
Fire Protection System (2)
Fire Protection System (1)
Fire Protection System (4)
Ethereal template. Powered by Blogger.