en en en en en my en en my my my my en en id en en en es en pt en pt en es en pt en en en es en pt en en en en en en en en sl ja en en en en en en fr cs en en en en en en en en en en en en en en en en en
Main Distribution Board ကေန sub distribution board ေတြကိုု power ေပးပိုု့ရာမွာျဖစ္ေစ၊ Isolator ေတြဆီကိုု ပါ၀ါေပးပိုု႔ရာမွာျဖစ္ေစ cable ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ့ အခါမွာ ေကဘယ္လ္ႀကိဳးေတြ ရႈပ္ရွက္ခက္ေနတာေတြ ေကဘယ္လ္ေတြ ေပါက္တာ ပြန္းတာပဲ့တာေတြကေန short circuit ေတြျဖစ္တာေတြ၊ တက္ဆင္ခ်ိန္ ၾကာျမင့္တာေတြ ကိုု ေရွာင္ႀကဥ္ႏုုိင္ဖိုု့ အတြက္ busbar system ေတြကိုု အသံုုးျပဳလာခဲ့ၾကပါတယ္။ တပ္ဆင္ခ်ိန္ျမန္တယ္ဆိုေပမယ့္ သူ႔ကို ေစ်းကြက္မွာ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူလို့ မရတာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့အရွည္ကို အတိအက် အေကြ႔ေတြ အေပၚတက္ ေအာက္ဆင္းေတြကအစ ေသေသခ်ာခ်ာ တုိင္းတာၿပီး အတိအက် မွာရပါတယ္။ လြဲလို့မရပါဘူး။ subcon ေတြဆီက 3D design ကိုေတာင္းၾကည့္လုိ့လည္း ရပါတယ္။ busbar နဲ႔ cable wire တိုု့ရဲ႕ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြကိုု ေအာက္ကဇယားမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာႏုုိင္ပါတယ္။
Busbar with 200% neutral (copper)                  Busbar Installation (Aluminum)
Circuit Breaker rating ေပၚမူတည္ၿပီး copper busbar ရဲ႕ size ေတြကိုု ေအာက္ပါဇယားမွာ ၾကည့္ရႈ႕ႏုုိင္ပါတယ္။ bus bar ေတြတပ္ဆင္တဲ့ေနရာမွာ အဆက္ေနရာေတြက အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ သူ့မွာပါတဲ့ L1, L2,L3,N,E စတာေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ တပ္ဆင္ဖို႔လိုသလို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ၀က္အူရစ္ဖို့လည္း လိုပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ပိုင္းကို 2.3m ၀န္းက်င္ရွိၿပီး တစ္ခါဆက္ၿပီးတုိင္း အစအဆံုး megga test or continuity test လုပ္ရပါတယ္။ ၀က္အူရစ္က်ပ္ မက်ပ္ မွန္ မမွန္ကိုသိဖို့ torque test ေတြလုပ္ရပါတယ္။
အျပင္က အလူမီနီယံက busbar cover ပါ။ အထဲက အျပာႏုေရာင္ေတြက L1,L2,L3,N တို့ျဖစ္ၿပီး အ၀ါေရာင္ကေတာ့ earth အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဟာမ်ိဳး ႏွစ္ခုကို ဆက္တဲ့ေနရာမွာ တစ္ခုၾကားကို တစ္ခုထည့္ၿပီးရင္ အျပင္က ၀က္အူနဲ႔ က်ပ္ရပါတယ္။ ဒီ busbar မွာ ျပထားတဲ့ အ၀ါေရာင္ေကာ္ျပား ၀ါရွာေလးျပဳတ္ထြက္တဲ့အထိ ၀က္အူကို က်ပ္ရပါတယ္။ အဲဒီ ၀ါရွာေလးနဲ႔ နတ္ေခါင္းေလး ျပဳတ္ထြက္တဲ့အားဟာ ဒီ busbar အတြက္ သက္မွတ္ထားတဲ့ တင္းက်ပ္အား torque ပါပဲ။ ဒါကို torque test လို့ေခၚပါတယ္။ torque test လုပ္ဖို႔အတြက္ wench လို့ေခၚတဲ့ ဂြတစ္မ်ိဳးလိုပါတယ္။ ပံုထဲက ဂြပါ။ သူ႔မွာ torque value ျပတဲ့အမွတ္အသားေတြ အရင္းပိုင္းမွာပါ ပါတယ္။ ယူနစ္က newton ပါ။ ကိုယ္က 70 newton အားနဲ႔ က်ပ္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီဂြရဲ႕ ေအာက္ေျခက ယူနစ္ေတြမွာ 70 newton ကိုေရြးၿပီး နတ္ေခါင္းကို က်ပ္လိုက္ရင္လည္း ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေပၚက ေျပာထားသလိုမ်ိဳး အ၀ါေရာင္၀ါရွာေလး ျပဳတ္ထြက္တဲ့အထိ က်ပ္လည္း အတူတူပါပဲ။
ေအာက္ပါဇယားမွာ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ampere အလိုက္ အသံုးျပဳရမယ့္ busbar size ေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
Busbar minimum size
20.4mm x 3.18mm
25.4mm x 3.18mm
25.4mm x 6.35mm
31.75mm x 6.35mm
40mm x 10 mm
54mm x 10mm
85mm x 10mm
120mm x 10mm
150mm x 10mm
Posted by Myanmar M&E at 18:40
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
No comments:
Post a Comment
Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)
TO CONTINUE
Follow by Email
Myanmar M&E
This blog is just the beta version. I try to introduce all Myanmar youngsters who interested in M&E and who are inexperience or a bit strange in construction field. I believe that there are so many mistakes in all the notes. I warmly welcome to all whoever correct me and will assume as teaching me. Thank you, ALL.
View my complete profile
Blog Archive
▼  2014 (17)
►  August (2)
▼  July (15)
Building Management System (BMS) (2)
Building Management System (BMS) (1)
Electrical (5)
Electrical (4)
Electrical (3)
Electrical (2)
Electrical (1)
Vertical Transportation (1)
Fire Protection System (7)
Fire Protection System (6)
Fire Protection System (5)
Fire Protection System (3)
Fire Protection System (2)
Fire Protection System (1)
Fire Protection System (4)
Ethereal template. Powered by Blogger.