en en en en en en my my my en my my my my my my my my my en en en en en en en sl ja en en en en en en fr cs en en en en en en en en en en en en en en en en en
Myanmar M&E: Fire Protection System (6)
Lift supervisory Panel, Fireman Intercom, Mimic panel, MAP (Main Alarm panel) (from left to right)
အေဆာက္အဦး တစ္ခုုလံုုးရဲ႕  ေျမပံုု (master mimic panel) ရယ္၊ ၿပီးေတာ့ အဲဒီေျမပံုုထဲမွာ အထပ္အသီးသီး ေနရာအသီးသီးက ဒီ fire fighting system ထဲက ဘယ္ပစည္း ဘယ္ေနရာမွာ ဆိုုတာေတြအကုုန္သူ႕မွာ ထည့္ထားရပါတယ္။ ဥပမာ  hosereel တစ္ခုုကိုု ဖြင့္လိုုက္တယ္ ဆိုုတာနဲ႔ သူ႕ဆီမွာ အခ်က္ေပးသံထြက္လာသလိုု ေျမပံုုမွာလည္း အဲဒီ hosereel ရဲ႕ အထပ္နဲ႔ ေနရာရွိတဲ့ေနရာက မီးေလးဟာ အနီေရာင္တဖ်က္ဖ်က္ လင္းလာပါတယ္။
အဲလိုုပဲ smoke detector ဆိုုလည္း မီးခိုုးရၿပီဆိုုတာနဲ႔ သူ႔ဆီခ်က္ခ်င္းသတင္းေရာက္ အခ်က္ေပးသံျမည္ ၿပီးေတာ့ ေျမပံုုေပၚက သူ႔ေနရာမွာလည္း မီးနဲ႔အခ်က္ျပပါတယ္။  FCC room ထဲမွာ ရွိတဲ့ ေျမပံုုကိုု Master MIMIC panel လိုု့ေခၚၿပီး သက္ဆိုုင္ရာအထပ္ေတြရဲ႕ staircase ေတြ Fire Fighting Lobby ေတြမွာေတာ့ အဲဒီအထပ္ေတြရဲ႕ ေျမပံုု floor mimic panel ေတြ ရွိတက္ပါတယ္။
သူက သတင္းရၿပီဆိုုရင္ သူကျပန္ report လုုပ္ရတာရွိသလုုိ၊ သူက တုုိက္ရိုုက္ခိုုင္းတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ decam ကုုမဏီ (decentralized Alarm Monitoring System) ဆီကိုု သူက report လုုပ္ရပါတယ္။ အဲဒီကုုမဏီေတြက call center ေတြနဲ႔ အလားတူပဲျဖစ္ၿပီး၊ Cisco တိုု့လိုု ကုုမဏီႀကီးေတြက တာ၀န္ယူပါတယ္။ အဲဒီ decam ကေနၿပီးေတာ့ သက္ဆိုုင္ရာအေဆာက္အဦးက တာ၀န္ရွိသူကိုု ဖုုန္းေခၚၿပီး ေသခ်ာ မေသခ်ာ ေမးပါတယ္။ confirm လုုပ္ပါတယ္။ ဟုုတ္တယ္ဆိုုမွ မီးသက္ဌာနကိုု သူက ေခၚပါတယ္။ ဒါက သူက report လုုပ္ရတာပါ။
မီးေလာင္ၿပီလိုု႔ သတင္းရတာနဲ႔ သူဘာသာသူ တုုိက္ရိုုက္ခိုုင္း (ညႊန္ၾကား) ရတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ဓာတ္ေလွခါး (lift) အကုုန္လံုုး ဘယ္နားမွာ ေရာက္ေနေရာက္ေန ပထမထပ္ကိုု အကုုန္ဆင္းၿပီး ရပ္သြားေအာင္ ခုုိင္းပါတယ္။ ေနာက္ ရိုုးရိုုးေလွခါးေတြအတြက္ ေလေပးတဲ့ ventilation fan ေတြကိုု အျမန္ႏႈန္းနဲ႔ လည္ပတ္ေစပါတယ္။ ဒါမွ ေလွခါးကေန ေျပးဆင္းလာမယ့္ သူေတြအတြက္ အသက္ရႈဖိုု့ ေလေကာင္းေကာင္း ရႏုုိင္မွာျဖစ္သလိုု ေလွခါးထဲက ေလဖိအားက ႀကီးေနတဲ့အတြက္ အျပင္က မီးခိုုးေတြေတာ္ရံုုနဲ႔ ၀င္လိုု့မရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။  ေနာက္ PA (public address)  system နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး မီးေလာင္ေနတယ္လိုု့ သတင္းရေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသံသြင္းထားတဲ့အတုုိင္း ေၾကျငာၿပီး လူေတြကိုအေၾကာင္းၾကားရပါတယ္။ PA system ဆိုုတာကေတာ့ အေဆာက္အအံုုတစ္ခုုလံုုးမွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ စပီကာေတြ speaker ေတြကိုု ေျပာတာပါပဲ။  တကယ္လို့ ဇုန္အလိုက္ပဲဆိုရင္လည္း မီးေလာင္တဲ့ဇုန္ကိုပဲ အေၾကာင္းၾကား ေၾကျငာေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေဆာက္အဦးတစ္ခုုလံုုးမွာ တပ္ထားတဲ့ Alarm bell ေတြကိုုလည္း အသံေတြျမည္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။
ၿပီးရင္ အေရးႀကီးဆံုုးျဖစ္တဲ့ ကဒ္စနစ္နဲ႕ ဖြင့္ရတဲ့ အေရးေပၚထြက္ေပါက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ တခါးေတြ (electromagnetic door) ေတြ အကုုန္ ခ်က္ခ်င္းအလိုုအေလ်ာက္ ပြင့္ရပါတယ္။ ဒါမွ အကုန္လံုးအလြယ္တကူ ထြက္ႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး အထဲမွာ ပိတ္မိတဲ့လူ မရွိႏိုုင္မွာပါ။ Fire roller shutter ဆိုရင္ေတာ့ အကုန္ပိတ္ရပါတယ္။ သူက မီး အခန္းမကူးႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။
တခ်ိဳ႕ ႀကီးမားတဲ့ အေဆာက္အဦးေတြ shopping center တိုု့လိုုေနရာမ်ိဳးေတြမွာ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရင္ ျဖစ္ေနတဲ့ေနရာကေန တျခားကိုု မကူးႏုုိင္ေစဖိုု့ fire curtain or fire roller shutter လိုု့ေခၚတဲ့ စနစ္ကိုုလည္း တပ္ဆင္ၾကပါတယ္။ မီးေလာင္တာနဲ့ အဲဒီ fire curtain က သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာေတြမွာ ကန့္လန့္ကာက်သလိုု က်လာၿခင္းအားျဖင့္ ေနရာေတြကိုု ကန့္သတ္လိုုက္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ က်န္တဲ့ေနရာေတြကိုု လြယ္ကူစြာမီးမကူးႏုုိင္ေတာ့တဲ့အတြက္ မီးၿငိမ္းသက္တဲ့ေနရာမွာ ပိုုမိုုလြယ္ကူေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ fire roller shutter နဲ႔ သေဘာအတူတူပါပဲ။ (Fire roller shutter က မီးေလာင္ရင္ ပိတ္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ့ကိုတပ္ဆင္ရင္ ထြက္ေပါက္ (exit) အျဖစ္ ေနာက္ထပ္ တံခါးေပါက္ တစ္ခုကိုလည္း တပ္ဆင္ေပးရပါတယ္)
ဒါေတြအကုန္လံုးကို control module လို့ေခၚတဲ့ ပြိဳင့္ေလးေတြကေန fire alarm system နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားရပါတယ္။
တကယ္လိုု့ မီးက စ ေလာင္ေနၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အရမ္းမမ်ားေသးတဲ့အတြက္ အပူခ်ိန္သိပ္မရွိေသးလိုု့ sprinkler ကလည္း ေရမျဖန္းေသးဘူး။ smoke detector  အနားမွာ မတပ္ဆင္ထားတဲ့အတြက္ သူကလည္း အခ်က္မပိုု့ႏုုိင္ဘူး။ ကိုုယ္က ခုုနက တပ္ဆင္ထားတဲ့ hose reel ေတြ fire extinguishe ေတြကိုုလည္း မသံုုးတက္ဘူးဆုုိပါေတာ့။ မီးေလာင္ေနေၾကာင္း ဘယ္လိုု သတင္းေပးၾကမလဲ။ အရမ္းကိုု လြယ္ကူပါတယ္။ Manual Call Point လိုု့ေခၚတဲ့ ခလုုပ္ေလးမွာရွိတဲ့ မွန္ခ်က္ေလးကိုု လက္ညိႈးေလးနဲ႔ ထိုုးလိုုက္ရံုုပါပဲ။ အဲဒီမွန္ခ်က္ေလးက အရမ္းကြဲေၾကလြယ္ၿပီး သူကြဲတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ ခုုနက fire alarm system မွာ အခ်က္ေပးသံထြက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ခုုနက အဆင့္ဆင့္လုုပ္ၿပီး လာၿငိမ္းသက္ၾကမွာပါ။
အနီေရာင္ခလုုပ္ေလးက manual call point ျဖစ္ပါတယ္။ အလယ္က မွန္ေလးကို အားနည္းနည္းထည့္ၿပီး ဖိလိုက္ရင္ မွန္ကြဲသြားၿပီး သူကအေၾကာင္းၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အေပၚမွာ bell တစ္ခုု အၿမဲတက္ဆင္ထားပါတယ္။ မွန္ေလးကြဲသည္ျဖစ္ေစ အျခား fire alarm ရသည္ျဖစ္ေစ အဲဒီ bell ေတြက အသံေတြ မည္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုုးတစ္ခုုေျပာစရာက်န္ေနတာကေတာ့ Fire Command Center (FCC) ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မီးေဘးအႏရာယ္ျဖစ္လာရင္ အသံုုးျပဳရမယ့္ facility ေတြအကုုန္လံုုး ဒီအခန္းထဲမွာ ထားရပါတယ္။ ဘယ္နားေတြ ေလာင္ေနလဲသိဖိုု့ Fire Alarm system, အထဲက လူေတြနဲ႔ စကားေျပာဖိုု့ Fireman Intercom, ေလွခါးထဲ ေလရွိ မရွိသိဖိုု့ remote control panel for staircase ventilation, ဓာတ္ေလွခါးေတြ ပထမထပ္ကိုု ဆင္းမဆင္း သိဖိုု့ Lift supervisory panel, အေဆာက္အအံုုတစ္ခုုလံုုး သတိေပးခ်က္ ထုုတ္ျပန္ေပးဖိုု့ PA system အကုုန္လံုုး ဒီအခန္းထဲမွာ ရွိရပါတယ္။ ဒါမွ မီးေလာင္မႈျဖစ္ရင္ မီးသက္ဌာနအေနနဲ႔ ဒီအခန္းထဲကေန အေျခအေနေတြအားလံုုးကိုု ေလ့လာသံုုးသပ္ၿပီး အကဲခက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ စီစဥ္ညႊန္ၾကားႏုုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေတြက မီးၿငိမ္းသက္ဖို့ပဲ ျဖစ္ၿပီး မီးေလာင္လာရင္ လူေတြအလွ်င္အျမန္ အဆင္ေျပေျပ ထြက္ေျပးႏုိင္ဖို့ ျပင္ဆင္ေပးရတဲ့အခ်က္ေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ exit sign ေတြ emergency light ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထြက္ေျပးတဲ့လမ္းတေလ်ွာက္ ေအာက္ဆီဂ်င္ရရွိေနေစဖို့အတြက္ ventilation system (fresh air fan) ကိုလည္း ACMV ဘက္က ျပင္ဆင္ေပးရပါတယ္။ smoke stop lobby ေတြဆို အျပင္ကမီး အထဲကို အလြယ္တကူ မ၀င္ႏိုင္ေအာင္ အထဲကို ေလဖိအားမ်ားမ်ား ထည့္သြင္းေပးရတာလည္း ရိွပါတယ္။ ၀င္လာမယ့္မီးခိုးကို အထဲက ေလဖိအားက တြန္းထုတ္ေပးတဲ့သေဘာပါ။ ဒီေနရာမွာ မီးခိုးကို တြန္းထုတ္ေပးတယ္ဆိုေပမယ့္ ၀င္လာမယ့္လူေတြ တံခါးကိုတြန္းဖြင့္ႏုိင္ဖို့လည္း စဥ္းစားရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဖိအားအရမ္းမမ်ားေအာင္လညး္ ထည့္တြက္ရပါတယ္။
Posted by Myanmar M&E at 18:31
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
No comments:
Post a Comment
Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)
TO CONTINUE
Follow by Email
Myanmar M&E
This blog is just the beta version. I try to introduce all Myanmar youngsters who interested in M&E and who are inexperience or a bit strange in construction field. I believe that there are so many mistakes in all the notes. I warmly welcome to all whoever correct me and will assume as teaching me. Thank you, ALL.
View my complete profile
Blog Archive
▼  2014 (17)
►  August (2)
▼  July (15)
Building Management System (BMS) (2)
Building Management System (BMS) (1)
Electrical (5)
Electrical (4)
Electrical (3)
Electrical (2)
Electrical (1)
Vertical Transportation (1)
Fire Protection System (7)
Fire Protection System (6)
Fire Protection System (5)
Fire Protection System (3)
Fire Protection System (2)
Fire Protection System (1)
Fire Protection System (4)
Ethereal template. Powered by Blogger.