en en en en en my my my my my en en my en en my my my my my my my my my my my en en en en en en ru en en en en sl ja en en en en en en fr cs en en en en en en en en en en en en en en en en en
Myanmar M&E: Fire Protection System (5)
Smoke Detector, heat detector, flame detector System
တခ်ိဳ႕ေသာေနရာေတြ တခ်ိဳ႕အခန္းေတြဟာ မီးေလာင္ရင္ ေရနဲ႔သက္လိုု့ မရတာေတြရွိပါတယ္။ ေရနဲ႔သက္မွ ပိုုဆိုုးသြားတာမ်ိဳးေတြကိုု ဆိုုလိုုတာပါ။  Electrical Switch Board ေတြ၊ ေနာက္  IDF  room လိုုမ်ိဳး အခန္းေတြပါ။  ဒီအခန္းေတြဟာ လွ်ပ္စစ္ျဖန့္ျဖဴးရာ အခန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ မီးေလာင္လိုု့ ေရျဖန္းလိုုက္ရင္ shock ျဖစ္မွာမိုု့လိုု့ပါပဲ။ တခ်ိဳ႕  ေရနဲ႕ထိေတြ႔လိုု့မရတဲ့ ဓာတုုပစည္းေတြ သိမ္းဆည္းတဲ့အခန္းမ်ိဳးဆိုုရင္လည္း အလားတူပါပဲ။ အဲဒီလိုုအေျခအေနရွိတဲ့ အခန္းေတြအတြက္ smoke detector လိုု့ေခၚတဲ့ မီးခိုုးအာရံုုခံကိရိယာေတြကိုု တပ္ဆင္ရပါတယ္။ ၿပီးရင္ မီးသက္ေဆးဗူး Fire Extinguisher  ေတြ ထားထားေပးရပါတယ္။ ဒီ smoke detector ေတြက Fire Alarm System  နဲ႔ ဆက္ထားတာျဖစ္လိုု့ သူတိုု့က မီးခိုုးလိုု့ သိတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္  Fire Alarm ကတစ္ဆင့္ အကုုန္လံုုးသိကုုန္ၿပီး ႀကိဳတင္ၿငိမ္းသက္ႏုုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုုက အေဆာက္အအံုုတစ္ခုုရဲ႕ ပထမထပ္မွာရွိတဲ့ Lift Lobby လိုု့ေခၚတဲ့ lift ကေနထြက္ထြက္ခ်င္း အခန္းမွာလည္း တပ္ဆင္ၾကပါတယ္။ ဘာျဖစ္လိုု့လဲဆိုုေတာ့ မီးေလာင္မႈတစ္ခုုျဖစ္တာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ ဒီ Lift ေတြဟာ ဘယ္အထပ္မွာ ဘယ္နားမွာ ေရာက္ေနသည္ျဖစ္ေစ ေျမညီထပ္ကိုု အကုုန္ဆင္းရပါတယ္။ အထဲမွာရွိတဲ့လူေတြလည္း အကုုန္အဲဒီကေန ထြက္ေျပးႏုုိင္ဖိုု့ပါ။ ဒါေပမယ့္ တကယ္လိုု့ မီးေလာင္တာက အဲဒီေျမညီထပ္ lift lobby မွာဆိုုရင္ အထဲကလူေတြ ဘယ္လိုုမွထြက္ႏိုုင္မွာမဟုုတ္ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ တကယ္လိုု့ ပထမထပ္မွာတပ္ထားတဲ့ somke detector က အာရံုုခံၿပီး သူ႔ဆီမွာ မီးေလာင္ေနတယ္လိုု့ အခ်က္ျပရင္ Lift က ပထမထပ္ကိုု မဆင္းဘဲ ဒုုတိယထပ္မွာတင္ ရပ္လိုု့ရေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။
တျခားသံုုးတဲ့ေနရာေတြကေတာ့ အိပ္ခန္းေတြ (မီးခိုုးေတြ၀င္လာၿပီး မႏိုုးရင္ ေအာက္စီဂ်င္ ျပက္ၿပီး ေသႏိုုင္) မီးဖိုုခန္းေတြ ဖုုန္ထူထပ္တဲ့ေနရာေတြ (ဖုုန္နဲ႔ မီးခိုုးေရာၿပီး သာမန္အားျဖင့္ မျမင္ႏုုိင္) ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သတိထားရတာတစ္ခုုက ဒီ smoke detector ကိုု ေဆးမသုုတ္မိေစဖိုု့နဲ႔ တျခားပစည္းေတြနဲ႔ ကာမိျပဳမိ မျဖစ္ေစဖိုု့ပဲျဖစ္ပါတယ္။
အလားတူတျခားပစည္းေတြကေတာ့ အပူကိုု အာရံုုခံေပးတဲ့ heat detector မီးေတာက္ကိုု အာရံုုခံေပးမယ့္ flame detector တိုု့ကိုုလည္း အသံုုးျပဳတာေတြ ရွိပါတယ္။
တပ္ဆင္တဲ့ေနရာမွာ အနီးဆံုုး နံရံကေန ၃၀၀ မီလီမီတာ၊ တစ္ခုုနဲ႔တစ္ခုုၾကား ၇.၂ မီတာနဲ႔ ေကာ္ရစ္ဒါေတြအတြက္ဆိုုရင္ေတာ့ ၁၀.၂ မီတာအမ်ားဆံုုးထားၿပီး တပ္ဆင္ႏုုိင္ပါတယ္။
2 way emergency voice communication system  လိုု့လည္းေခၚပါတယ္။  FCC (Fire Command Center) နဲ႔ အေဆာက္အဦးရဲ႕ တျခားေနရာေတြၾကား တိုုက္ရိုုက္ဖုုန္းလိုုင္းလိုု့ေျပာရင္ ရပါတယ္။  FCC  room ထဲက ဖုန္းကိုု Master Telephone Handset လိုု့ေခၚၿပီး  အေဆာက္အဦးထဲက ဖုုန္းေတြကိုုေတာ့ Remote Telephone Handset  လိုု့ေခၚပါတယ္။ remote telephone handset ေတြကိုုလည္း အထပ္တုုိင္းရဲ႕ ေလွခါး ဒါမွမဟုုတ္ မီးေလာင္ခံအခန္း  smoke stop lobby ေတြ ေျမေအာက္ထပ္ေတြ အလံုုပိတ္အခန္းေတြမွာ တပ္ဆင္းထားပါတယ္။ တကယ္လိုု့ မီးေလာင္မႈျဖစ္လိုု့ ေလွခါးထဲမွာ ပိတ္မိေနတယ္။ ဒါမွမဟုုတ္ မီးသက္သမားေတြက fire command center နဲ႔ ဆက္သြယ္ခ်င္ရင္ အသံုုးျပဳလိုု့ရပါတယ္။  remote handset ေတြအမ်ားႀကီးကေန တၿပိဳင္တည္း  Master handset  ကိုုေခၚလိုု့ရပါတယ္။ master handset က သူေျပာခ်င္တဲ့ ဖုုန္းကိုု ေရြးၿပီးနားေထာင္လိုု့ရပါတယ္။ အေဆာက္အဦးထဲက ဘယ္ remote handset ကိုုျဖစ္ပေစ မ လိုုက္တာနဲ႔  master handset  panel  မွာ ဘယ္ေနရာက ဖုုန္းကိုုင္ေနတယ္ဆိုုတာကိုု ျပပါတယ္။ အသံဖမ္းစက္ေတြပါ တပ္ဆင္ထားၿပီး မီးေလာင္တယ္ဆိုုတဲ့ အခ်က္ေပးခ်က္ကိုု ရရွိတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ စၿပီး ဒီ  Fireman Intercom system မွာ အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုုဆက္သြယ္သမွ်ကိုု အသံဖမ္းပါေတာ့တယ္။
Remote Telephone Handset (inside the staircase)
Fire Extinguisher System
Fire Extinguisher  ကေတာ့ မီးသက္ေဆးဗူးပဲျဖစ္ပါတယ္။ မီးသက္ေဆးဘူးေတြကေတာ့ အထူးသျဖင့္ ေရနဲ႔မီးၿငိမ္းဖိုု့အဆင္မေျပတဲ့ ေနရာေတြ အခန္းေတြမွာ အသင့္ထားေပးတက္ပါတယ္။ အေပၚမွာေျပာခဲ့တဲ့ Electrical switch board ေတြရွိတဲ့ေနရာေတြ၊ MDF,IDF room ေတြအျပင္ office ေတြမွာလည္း အေသစားမီးေလာင္မႈျဖစ္ရင္ အလြယ္တကူၿငိမ္းသက္ႏိုင္ေစဖိုု့ ေဆာင္ထားေလ့ရွိပါတယ္။ မီးသက္ေဆးဘူးထဲမွာ အဓိကထည့္ၿပီးသံုုးတဲ့ပစည္းေတြကေတာ့ dry chemical, carbon dioxide နဲ႔ air pressurized water တိုု့ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္ပစည္းကိုု သံုုးမလဲဆိုုတာကိုု သိဖိုု့ မီးအမ်ိဳးအစားခြဲျခားပံုုကိုု အရင္ေလ့လာရပါမယ္။ မီးကိုု အေျခခံအားျဖင့္ Class A,B,C,D ဆိုုၿပီး ေလးမ်ိဳးခြဲျခားပါတယ္။
Class A ဆိုုတာက သာမန္ေလာင္တဲ့မီးပါပဲ။ သစ္သားမီးေလာင္မယ္။ စကူေတြမီးေလာင္မယ္ ဒါမ်ိဳး ရိုုးရိုုးေလာင္တာေတြကိုုေတာ့ ေလဖိအားသံုုးထားတဲ့ ေရထည့္ထားတဲ့ မီးသက္ေဆးဗူးကိုု သံုုးႏိုုင္ပါတယ္။ Air pressurized water လိုု့ေခၚပါတယ္။
Class B ဆိုုတာက ဓာတ္ဆီ ေရနံဆီ အရက္ ဆီ နဲ႔ တင္ဒါလိုုမ်ိဳး မီးေလာင္လြယ္တဲ့အရည္ေတြကိုု ေလာင္တဲ့မီးမ်ိဳးပါပဲ။ သူ႕ကိုုေတာ့ ကာဗြန္ဒိုုင္ေအာက္ဆိုုဒ္ထည့္ထားတဲ့ မီးသက္ဗူးနဲ႔ ၿငိမ္းႏိုုင္ပါတယ္။
Class C ဆိုုတာက လွ်ပ္စစ္ပစည္းေတြအနီးအနားမွာေလာင္တဲ့ မီးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေရကိုု လံုုးလံုုးမသံုုးရပါဘူး။ ကာဗြန္ဒိုုင္ေအာက္ဆိုုဒ္ကိုုသံုုးႏိုုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေကာင္းဆံုုးကေတာ့ dry chemical သံုုး မီးသက္ဗူးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုုးတစ္မ်ိဳး Class D ကေတာ့ မဂနီဆီယမ္ တုုိက္ေတနီယမ္ ဆိုုဒီယမ္ လစ္သီယမ္ စတဲ့  သတုုေတြ မီးေလာင္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးကေတာ့ မီးသက္ေဆးဗူးနဲ႔မရပါဘူး။
ဒီ Class ေတြကိုုၾကည့္ၿပီး ကိုုယ့္အခန္းရဲ႕ မီးေလာင္ႏုုိင္တဲ့ ပစည္းကဘာလဲဆိုုတာေပၚမူတည္ကာ သင့္ေတာ္တဲ့ မီးသက္ေဆးဗူးအမ်ိဳးအစားကိုု ေရြးခ်ယ္ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဗူးအေသးအႀကီးလည္း ခ်ိန္ဆရပါတယ္။
ဒီမီးသက္ေဆးဗူးကိုု အသံုုးျပဳပံုုကိုု အတိုုေကာက္အားျဖင့္ PASS လိုု့ မွတ္သားရပါတယ္။
1. Pull the pin  (ပင္ေလးကိုု ဆြဲျဖဳတ္လိုုက္ပါ)
2. Aim to the base of fire  (မီးရဲ႕ေအာက္ေျခကိုု ခ်ိန္ရြယ္ပါ)
3. Squeeze the handle (လက္ကိုုင္ေလးကိုု ေအာက္ကိုု ဖိခ်ပါ)
4. Sweep side to side (ပိုုက္ေခါင္းကိုု ဘယ္ညာရမ္းၿပီး မီးသက္ပါ)
Posted by Myanmar M&E at 18:30
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Heinrich Uk20 October 2016 at 05:00
Emergency Voice Communication System is also known as fire telephone system. It allow you to communicate in fire system. It is difficult to choose one of the best manufacturer of voice communication system.Heinrich is german oriented organization, who deal in technology and automation product.
ReplyDelete
Add comment
Load more...
Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)
TO CONTINUE
Follow by Email
Myanmar M&E
This blog is just the beta version. I try to introduce all Myanmar youngsters who interested in M&E and who are inexperience or a bit strange in construction field. I believe that there are so many mistakes in all the notes. I warmly welcome to all whoever correct me and will assume as teaching me. Thank you, ALL.
View my complete profile
Blog Archive
▼  2014 (17)
►  August (2)
▼  July (15)
Building Management System (BMS) (2)
Building Management System (BMS) (1)
Electrical (5)
Electrical (4)
Electrical (3)
Electrical (2)
Electrical (1)
Vertical Transportation (1)
Fire Protection System (7)
Fire Protection System (6)
Fire Protection System (5)
Fire Protection System (3)
Fire Protection System (2)
Fire Protection System (1)
Fire Protection System (4)
Ethereal template. Powered by Blogger.