en en en en en en my my my my my en en en en en en en sl ja en en en en en en fr cs en en en en en en en en en en en en en en en en en
Myanmar M&E: Fire Protection System (2)
Hosereel ကေတာ့ မီးသက္ပိုုက္ အေသးစားေလးပါပဲ။ မီတာ ၃၀ ရွည္တဲ့ ၂၀ မီလီမီတာပိုုက္ေပ်ာ့ေလး hose ကိုု ေခြထား reel ထားတာပါပဲ။ သူ့ေနာက္မွာ sprinkler pipe လိုုပဲ ပိုုက္မာေလးနဲ့ ဆက္ထားၿပီး အဲဒီပိုုက္မွာနဲ႕ ခုုနကေခြထားတဲ့ ပိုုက္ၾကားမွာ valve ဘားေလးတစ္ခုုနဲ့ ပိတ္ထားပါတယ္။ အေပၚ ဒုတိယပံုမွာ အဲဒီ valve ကိုျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ အသံုုးျပဳခ်င္တဲ့အခါ အဲဒီ ဘားေလးကိုု ဖြင့္လိုုက္ၿပီး ပိုက္ကို လိုတဲ့ေနရာထိ ဆြဲေျပးလို့ရပါတယ္။ လိုတဲ့ေနရာေရာက္မွ ေခါင္းကအရစ္ေလးကို လွည့္ဖြင့္ေပးလိုက္ရံုုပါပဲ။ ေခြထားတဲ့ပိုုက္က အေရးတႀကီး ဆြဲေျပးတာနဲ့ ေျပသြားေအာင္ ျပဳလုုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အတြက္လည္း hosereel pump ရယ္လိုု့ ပန့္သပ္သပ္တစ္ခုုထားေပးရပါတယ္။ ဒီပန့္ကလည္း ခုုနက sprinkler pump ေတြလိုုပဲ pressure နဲ့ အလုုပ္လုုပ္တာျဖစ္ၿပီး ပိုုက္ဖြင့္ၿပီး သံုုးလိုုက္လိုု့ ပိုုက္ထဲမွာ ေရဖိအားေလ်ာ့သြားတာနဲ့ တစ္ခါတည္း ပန့္ကေမာင္းေတာ့တာပါပဲ။  သူ့မွာလည္း  duty pump နဲ႕ standby pump လိုု့ ၂ ပန့္ထားေပးရပါတယ္။
အေပၚမွာ ေျပာခဲ့သလိုုပါပဲ duty pump  ဆိုုတာက ပိုုက္ထဲမွာ ေရေလ်ာ့သြားတာနဲ့ စ လည္ပတ္ရမယ့္ ပန့္ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လိုု့ သူက ပ်က္ေန (fault) တယ္ဆိုုရင္  standby pump က လည္ရပါမယ္။ အဲလိုုမဟုုတ္ဘဲ ေနာက္တစ္မ်ိဳးက ဖိအားေလ်ာ့သြားတဲ့အခါမွာ duty pump က လည္ေတာ့လည္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အသံုုးမ်ားတဲ့အတြက္ မႏုုိင္ဘူး ဖိအား ဆက္က်ေနတယ္ဆိုုရင္  standby pump ကပါ လည္ၿပီး ၂ လံုုးစလံုုး တၿပိဳင္တည္း လည္ရပါတယ္။ပံုမွာေတာ့ churning pressure ကို 55 PSI မွာ ထားပါတယ္။  တစ္စံုုတစ္ေယာက္က ပိုုက္ကိုုဖြင့္ၿပီး သံုုးလိုုက္လိုု့ ပိုက္ထဲက ဖိအားက် ၿပီး 44 psi ေရာက္တာနဲ့ တၿပိဳင္နက္ duty pump ကလည္မယ္။  ဘာျဖစ္လိုု့ 55 psi ကေန က်တာနဲ့ တၿပိဳင္တည္း မလည္ရသလဲဆိုုေတာ့ တစ္ခါတေလ အပူခ်ိန္အေျပာင္းအလဲမွာ ဖိအားလည္း ေျပာင္းလဲႏိုုင္လိုု့ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ allowance အျဖစ္ နည္းနည္းေလး ခြာေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီကေန မႏိုုင္လိုု့ထပ္က်ေနမယ္ဆိုုရင္ 35  psi ေရာက္တာနဲ႔ ဒုုတိယပန့္ျဖစ္တဲ့ standby pump ကပါ အတူတူ လိုုက္လည္ရပါမယ္။ ေရသံုးတာ ရပ္သြားလို့ ဖိအားျပန္တက္လာၿပီးဆိုရင္ေတာ့ duty pump က 55 PSI အထိ ဆက္လည္ေနမွာ ျဖစ္ၿပီး ပိုက္ထဲမွာ အဲဒီဖိအားေရာက္တာနဲ႔ သူက ရပ္သြားၿပီး standby pump ကသာ 55 PSI အထိ ဆက္လည္ရမွာပါ။ ဒီ 55 psi 44 psi  35 psi တိုု့ကိုု set point ေတြလိုု့သတ္မွတ္ၿပီး ပန့္ေတြအတြက္ control panel ေတြထဲမွာ တစ္ခါတည္း program ေရးထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
standby pump နဲ႔ duty pump ကိုုလည္း အပတ္စဥ္ ဒါမွမဟုုတ္ လစဥ္ အလွည့္ေျပာင္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္လ pump 1 က duty ဆိုုရင္ ေနာက္တစ္လ pump 2 က duty pump ျဖစ္ရမွာပါ။ ဒီပန့္ေတြလည္ၿပီဆိုုရင္ main alarm panel မွာ အခ်က္ျပေနမွာျဖစ္ပါတယ္။
Testing and commissioning လုပ္တဲ့အခါမွာေတာ့ အျမင့္ဆံုးအထပ္မွာ ရွိတဲ့ hosereel တစ္ခုကိုေရြးၿပီး ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ရင္ ေရဟာ အနည္းဆံုး 6m အကြာအေ၀းထိ ပန္းထြက္ရပါမယ္။
Posted by Myanmar M&E at 21:54
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
No comments:
Post a Comment
Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)
TO CONTINUE
Follow by Email
Myanmar M&E
This blog is just the beta version. I try to introduce all Myanmar youngsters who interested in M&E and who are inexperience or a bit strange in construction field. I believe that there are so many mistakes in all the notes. I warmly welcome to all whoever correct me and will assume as teaching me. Thank you, ALL.
View my complete profile
Blog Archive
▼  2014 (17)
►  August (2)
▼  July (15)
Building Management System (BMS) (2)
Building Management System (BMS) (1)
Electrical (5)
Electrical (4)
Electrical (3)
Electrical (2)
Electrical (1)
Vertical Transportation (1)
Fire Protection System (7)
Fire Protection System (6)
Fire Protection System (5)
Fire Protection System (3)
Fire Protection System (2)
Fire Protection System (1)
Fire Protection System (4)
Ethereal template. Powered by Blogger.