en en en en en my my my my my en en en en en en en sl ja en en en en en en fr cs en en en en en en en en en en en en en en en en en
Myanmar M&E: Fire Protection System (7)
Archi ဘက္မွာလည္း Fire Fighting အတြက္ ျပင္ဆင္ရတာေတြ ရွိပါတယ္။ နံရံ (wall) ေတြ မ်က္ႏွာက်က္ (ceiling)ေတြ တံခါးေတြ ျပတင္ေပါက္ေတြကို မီးေလာင္ခံ (fire rated wall, fire rated ceiling, fire rated window) စသျဖင့္ တပ္ဆင္ရတာမ်ိဳးေတြပါ။ ခုနက fire roller shutter ဆိုရင္လည္း archi ေတြ ျပင္ဆင္ရတာပါ။ ဒါ့အျပင္ fire access way လို့ေခၚတဲ့ အေရးေပၚထြက္ေပါက္ေတြ ေလွခါးေတြ မီးသက္ကားရပ္ဖို့ ေနရာေတြ (fire engine hard standing) စတာေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ တည္ေဆာက္ေပးရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ မီးေလာင္တဲ့အခါ မီးသတ္သမားေတြ အထဲ၀င္ႏုိင္ဖို့အတြက္ Fireman Access Panel (FAP) လို့ေခၚတဲ့ ျပတင္းေပါက္ေတြလည္း တပ္ဆင္ေပးထား ရပါတယ္။ ဒီျပတင္းေပါက္ေတြကို အထဲကဖြင့္လို့ မရဘဲ အေဆာက္အဦး အျပင္ဘက္ကသာ ဖြင့္လို့ရပါတယ္။ မီးသတ္သမားသံုး ျပတင္းေပါက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထဲမွာ လူေတြ ပိတ္မိေနတဲ့အခါမ်ိဳး ေတြမွာလည္း အဲဒီအေပါက္ကေန ၀င္ေရာက္မီးၿငိမ္းရပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို့ နံရံ (wall) ေတြမွာ brick wall, normal partition wall, fire rated partition wall စသျဖင့္ ရွိရမွာ အဲဒီ wall ေတြထဲမွာ M&E service ေတြ အထူးသျဖင့္ electrical system အတြက္ conduit ျမွဳတ္ရာမွာ fire rated partition wall ဆိုရင္ အထဲမွာ ထည့္ျမွဳတ္ခြင့္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေလးက သတိထားရမယ့္ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ခုသတိထားရမွာက Fire Protection System ဟာ M&E scope ျဖစ္ေပမယ့္ Fire Hydrant, Fire Extinguisher, Hosereel နဲ႔ Dry Riser တို့ရဲ႕ တပ္ဆင္ရမယ့္ ေနရာေတြကို Architect က သတ္မွတ္ေပးတာပါ။ M&E က သူ႔ကိုပဲ follow လုပ္ရပါတယ္။
ကဲ အဲဒီေတာ့ ဒီေလာက္စနစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တပ္ဆင္ၿပီး ကာကြယ္ထားတာ စိတ္ခ်ရၿပီလားဆိုုေတာ့ စိတ္မခ်ရေသးပါဘူး။ ရိုုးရိုုးသာမန္မီးကိုုေတာ့ လံုုး၀နီးပါး ကာကြယ္ႏုုိင္တယ္လိုု့ ေျပာႏိုုင္ေပမယ့္ ငလွ်င္လႈပ္လိုု့ မီးေလာင္တာမ်ိဳးမွာ အျပင္က ယူရမယ့္ေရပိုုက္ေတြအကုုန္လံုုး ပ်က္စီးကုုန္တဲ့အခါ မီးသက္ကားေတြ မီးသက္သမားေတြ လြယ္ကူစြာ မလာႏုုိင္ေတာ့တာ လာႏုုိင္ေပမယ့္ ေရမရႏုုိင္တဲ့အခါမ်ိဳးေတြလည္း ရွိတက္ပါတယ္။ ဒါေတာင္ မီးသက္ကန္ sprinkler tank ဟာ အေဆာက္အဦးတစ္ခုုလံုုးကိုု ၂ နာရီၾကာျဖန္းႏုုိင္တဲ့ေရပမာဏ သိုုေလွာင္ႏိုုင္ေအာင္ ဒီဇိုုင္းေရးထားရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ငလွ်င္လႈပ္တဲ့အခါ သူလည္းပဲ ေလာကီသားမိုု့ သြားရတာပါပဲ။ အဲဒီလိုု မီးသက္သမားလည္း မကယ္ႏိုုင္အေျခအေနေတြအတြက္ ဘယ္လုုိလုုပ္မလဲဆိုုေတာ့ အေကာင္းဆံုုးကာကြယ္နည္းကိုုေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။
အဲဒါကေတာ့ အာမခံထားလိုုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေဆာက္အအံုတစ္ခု တည္ေဆာက္ေနဆဲေရာ တည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းပါ အာမခံထားရပါတယ္။ အာမခံထားတယ္ဆိုလို့ လြယ္လြယ္ထားလို့ ရတယ္လို့ေတာ့ မထင္လိုက္ပါနဲ႔။ စင္ကာပူမွာ တခ်ိဳ႕ေသာ စက္ရံုုေတြမွာတပ္ဆင္ထားတဲ့စနစ္ေတြဟာ စင္ကာပူအစိုုးရက သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြထက္ ပိုုမိုုတင္းက်ပ္တာေတြ ရွိပါတယ္။ အဓိက က အဲဒီ အာမခံကုုမဏီေတြရဲ႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စနစ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အာမခံကုုမဏီကလည္း ေဆာက္လုုပ္တဲ့အခ်ိန္ေလးမွာပဲ စစ္ေဆးတာမဟုုတ္ပါဘူး။ ေတာက္ေလွ်ာက္ စစ္ေနတာပါ။ သူတိုု့ကေတာ့ audit ၀င္တယ္လိုု့ေျပာပါတယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ အာမခံပါထားလိုုက္ၿပီဆိုုရင္ေတာ့ သူ႕ဘာသာ မီးပဲေလာင္ေလာင္ ငလ်င္ပဲလႈပ္လႈပ္ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ရင္ခုန္စရာ စိုုးရိမ္စရာမလိုုေတာ့ပါဘူး။ ကဲ အခုုဆိုုရင္ေတာ့ လံုုး၀ျပည့္စံုုတဲ့ မီးေဘးကာကြယ္ေရးစနစ္ကိုု ရရွိသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။
Posted by Myanmar M&E at 18:37
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
No comments:
Post a Comment
Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)
TO CONTINUE
Follow by Email
Myanmar M&E
This blog is just the beta version. I try to introduce all Myanmar youngsters who interested in M&E and who are inexperience or a bit strange in construction field. I believe that there are so many mistakes in all the notes. I warmly welcome to all whoever correct me and will assume as teaching me. Thank you, ALL.
View my complete profile
Blog Archive
▼  2014 (17)
►  August (2)
▼  July (15)
Building Management System (BMS) (2)
Building Management System (BMS) (1)
Electrical (5)
Electrical (4)
Electrical (3)
Electrical (2)
Electrical (1)
Vertical Transportation (1)
Fire Protection System (7)
Fire Protection System (6)
Fire Protection System (5)
Fire Protection System (3)
Fire Protection System (2)
Fire Protection System (1)
Fire Protection System (4)
Ethereal template. Powered by Blogger.