en en en en it my my en my my my my my my it en en en en en en en sl ja en en en en en en fr cs en en en en en en en en en en en en en en en en en
Myanmar M&E: Fire Protection System (3)
Dry Riser, Wet Riser System
အထပ္အျမင့္နဲ႔ အေဆာက္အအံုုအရြယ္အစားအေပၚမူတည္ၿပီး ေနာက္က သံပိုုက္ေတြရဲ႕ အရြယ္အစားလည္း ကြာျခားပါတယ္။ ၁၀၀ မီလီမီတာကေန ၂၀၀ မီလီမီတာအထိ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရွ႕မွာတပ္ဆင္ဖိုု့ ပိုုက္ေပ်ာ့ hose ကေတာ့ ၆၅ မီလီမီတာက စံပဲျဖစ္ပါတယ္။ မီးသက္သမားလည္း ကိုုင္တြယ္ႏုုိင္ မီးလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္သက္ႏုုိင္တဲ့ ပမာဏပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပိုုက္ေပ်ာ့ဟာ ပိုုက္မာနဲ့ တခါတည္း ဆက္ထားတာမဟုုတ္ပါဘူး။ အသံုုးျပဳဖိုု့လိုုတဲ့အခါက်မွသာ ေခါင္းခ်င္း ဆက္လိုုက္ရံုုပါပဲ။
Dry riser ေရသြင္းရန္ breeching inlets
အဲဒီသံပိုုက္ေတြဟာ ေျမညီထပ္အထိ ဆင္းသြားပါတယ္။ ဆိုုလိုုတာက အဲဒီပိုုက္ေတြကိုု ေျမညီထပ္ကေန ေရေပးသြင္းရပါတယ္။ ပိုုက္ထဲမွာ ေရအဆင္သင့္ ရွိေနရင္ wet riser လိုု့ေခၚၿပီး ပိုုက္ထဲမွာ ေရအဆင္သင့္ ရွိမေနဘဲ သံုုးခါနီးမွ မီးသက္သမားေတြက ေရသြင္းရရင္ dry riser  လိုု့ေခၚပါတယ္။ ေရသြင္းတဲ့ေနရာမွာလည္း မီးသက္ကားထဲက ေရကိုု သြင္းလိုု့ရသလိုု အနီးဆံုုးမွာရွိတဲ့ fire hydrant ေတြကေနလည္း ယူလိုု့ ရပါတယ္။
ေျမညီထပ္မွာရွိတဲ့ ေရသြင္းရတဲ့ပြိဳင့္ကိုု breeching inlet လိုု့ေခၚပါတယ္။ breeching inlet  မွာ  2 ways နဲ႔ 4 ways ဆိုုၿပီးလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ေရသြင္းႏုုိင္တဲ့ေခါင္း ၂ ခုုရွိရင္ 2 ways ၄ခုုရွိရင္ 4 ways လိုု့ေခၚတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အထပ္အျမင့္နဲ႔ သံုုးမယ့္ေခါင္း အရည္အတြက္ေပၚ မူတည္ၿပီး သံုုးၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတာ တစ္ခုုက ဒီ breeching inlet  ေတြကိုု earthling လုုပ္ ရတာ တစ္နည္း ground  ခ်ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရေတြရွိေနသလိုု မီးသက္သမားေတြလည္း တိုုက္ရိုုက္အသံုုးျပဳရတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ေနရာျဖစ္တဲ့အတြက္ မေတာ္တဆ လွ်ပ္စစ္စီး၀င္မႈရွိေနရင္ ကာကြယ္ဖိုု့ပါပဲ။
အစပိုင္းမွာ ေျပာခဲ့လိုုပဲ ဒီပိုုက္ေတြကိုု အထပ္တိုုင္းမွာရွိတဲ့ staircase ေလွခါးေတြ ေနာက္ smoke stop lobby ဒါမွ မဟုုတ္ fire fighting lobby  လိုု့ေခၚတဲ့ မီးမေလာင္ႏုုိင္တဲ့အခန္းေတြ (အနည္းဆံုုး ၂ နာရီခံႏုုိင္ရည္ရွိေအာင္ စီမံထားတဲ့အခန္း) ေတြထဲမွာ ထားရတာက ဒီအခန္းေတြဟာ အလြယ္တကူ မီးမေလာင္ႏုုိင္တဲ့အတြက္ မီးသက္သမားေတြအေနနဲ႔ ပိုုက္ေတြတပ္တာ ျပင္တာဆင္တာကိုု လုုပ္ဖိုု့ အခ်ိန္ရသလိုု စိတ္လည္းခ်ရတဲ့အေနအထားျဖစ္လိုု့ပါပဲ။ ေနာက္တစ္ခုုက ဒီ    breeching inlet  ကေန ခုုနက  ေလွခါး staircase smoke stop lobby  တိုု့ဆီသြားတဲ့တေလွ်ာက္ ဒီ  dry riser pipe  ေတြကိုုလည္း အနည္းဆံုုး ၂ နာရီၾကာ မီးေလာင္ဒဏ္ခံႏုုိင္တဲ့  fire rated board ေတြနဲ႔ ပိတ္ထား (conceal)ရပါတယ္။
Dry riser ပိုုက္အား fire rated board ျဖင့္ကာရန္ ထားပံု
ဒီ breeching inlet  ဟာ sprinkler system အတြက္လည္း ထားရွိရပါတယ္။ ဆိုုလိုုတာက ေမာ္တာေတြ ပန့္ေတြသံုုးလိုု့ မရေတာ့လိုု ေရမရႏုုိင္ေတာ့ဘူးဆုုိရင္ ဒီ breeching inlet ေတြကေန ေရသြင္းေပးဖိုု့ပါပဲ။
အေဆာက္အဦး အျမင့္ႀကီးေတြေဆာက္ၾကတဲ့အခါမွာ dry riser အစား wet riser ကို သံုးရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဆာက္ေနစဥ္ကာလမွာေတာ့ ဒီပိုက္ကို dry riser အျဖစ္ အသံုးျပဳရပါတယ္။ ေဆာက္ေနစဥ္အတြင္း မီးေဘးတစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ဒီပိုက္ကို သံုးၿပီး မီးၿငိမ္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ wet riser  ဆိုုရင္ေတာ့ breeching inlet မထားေတာ့ပဲ ေမာ္တာေတြ ပန့္ေတြနဲ႔ တုုိက္ရိုုက္ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ခုုနက hose reel system   လိုုပဲ အဆင္သင့္သံုုးစြဲရံုုပါပဲ။ မီးေလာင္မွ ေရသြင္းေနရတာမ်ိဳး လုပ္စရာ မလိုုေတာ့ပါဘူး။ ေမာ္တာနဲ႔ ေမာင္းတင္ေပးၿပီး မီးသက္သမားေတြက အေပၚမွာ သတ္ရံုပါပဲ။ က်န္တာကေတာ့ သေဘာခ်င္း အတူတူပါပဲ။
Posted by Myanmar M&E at 22:22
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
No comments:
Post a Comment
Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)
TO CONTINUE
Follow by Email
Myanmar M&E
This blog is just the beta version. I try to introduce all Myanmar youngsters who interested in M&E and who are inexperience or a bit strange in construction field. I believe that there are so many mistakes in all the notes. I warmly welcome to all whoever correct me and will assume as teaching me. Thank you, ALL.
View my complete profile
Blog Archive
▼  2014 (17)
►  August (2)
▼  July (15)
Building Management System (BMS) (2)
Building Management System (BMS) (1)
Electrical (5)
Electrical (4)
Electrical (3)
Electrical (2)
Electrical (1)
Vertical Transportation (1)
Fire Protection System (7)
Fire Protection System (6)
Fire Protection System (5)
Fire Protection System (3)
Fire Protection System (2)
Fire Protection System (1)
Fire Protection System (4)
Ethereal template. Powered by Blogger.