ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml en ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml en el en ml ml ml ml ml ml en ml en en en en en en en en en en en en en en en en en nl en en fr en eo tl ca en en en en en en en en id en it en en en es en en en en en en de en en en en en en en de en en en ko ru en en vi en en en en pt en en en en ceb en en en en en nb en en en ie en en en de en fi en en te de en fa ca en en ca en tr en id pl ceb en tr
വാർത്ത - സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷനിംഗിന്റെ മെയിന്റനൻസ് അറിവ് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുക
എയർ കണ്ടീഷണർ (ഔട്ട്ഡോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കാബിനറ്റ്)
BESS-ന് മോണോബ്ലോക്ക് ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് യൂണിറ്റ്
സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷനിംഗിന്റെ പരിപാലന പരിജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുക
സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷനിംഗിന്റെ പരിപാലന പരിജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുക
സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് പരിപാലനത്തിന്റെ 3 വിഭാഗങ്ങൾ
● ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ആസൂത്രിതമായ രീതിയിൽ വിവിധ പതിവ് പരിശോധനകൾ നടത്തുക.
● സൈറ്റിലെ ഉടമയുടെ ഓപ്പറേറ്റർമാരെ നയിക്കുകയും യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനവും പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രായോഗിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
● ആവശ്യമായ വിവിധ മൂല്യവർദ്ധിത സേവനങ്ങൾ നൽകുക.
● പ്രധാന എഞ്ചിന്റെയും സഹായ ഉപകരണങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിൽ നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ അഭിപ്രായങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതികളും നൽകുക.
● പരിശോധനയും പരിപാലനവും നൽകിയ ഉള്ളടക്കം.
● നിർമ്മാതാവ് നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം ആവശ്യമായ പ്രതിരോധ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുക.
● പ്രിവന്റീവ് മെയിന്റനൻസ് ഉൾപ്പെടുന്നു: ചൂട് എക്സ്ചേഞ്ചറിന്റെ ചെമ്പ് പൈപ്പ് വൃത്തിയാക്കൽ, റഫ്രിജറേഷൻ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ, ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ എലമെന്റ്, ഡ്രൈയിംഗ് ഫിൽറ്റർ മുതലായവ വിശകലനം ചെയ്യുകയും മാറ്റുകയും ചെയ്യുക.
● ഏറ്റവും സമഗ്രവും സമഗ്രവുമായ പരിപാലന പദ്ധതി: എല്ലാ പതിവ് പരിശോധനകളും മൂല്യവർദ്ധിത സേവനങ്ങളും അടിയന്തര ട്രബിൾഷൂട്ടിംഗ് സേവനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ.
● ഉപകരണങ്ങൾ തകരാറിലായാൽ എല്ലാ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്.
● അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണി: ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ദിവസം മുഴുവൻ അടിയന്തര പരിപാലന സേവനങ്ങൾ നൽകുക. വികസിപ്പിച്ച സേവന ശൃംഖലയും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സേവന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ടീമും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ട്രബിൾഷൂട്ടിംഗും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തന സമയവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പരിപാലന ഉള്ളടക്കം
1. സെൻട്രൽ എയർകണ്ടീഷണർ മെയിൻ യൂണിറ്റിന്റെ പരിപാലനം
(1) എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് ഹോസ്റ്റിന്റെ റഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ റഫ്രിജറന്റിന്റെ ഉയർന്ന മർദ്ദവും താഴ്ന്ന മർദ്ദവും സാധാരണമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക;
(2) എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് ഹോസ്റ്റിന്റെ റഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ റഫ്രിജറന്റ് ചോർച്ചയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക; റഫ്രിജറന്റ് അനുബന്ധമായി നൽകേണ്ടതുണ്ടോ;
(3) കംപ്രസ്സറിന്റെ റണ്ണിംഗ് കറന്റ് സാധാരണമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക;
(4) കംപ്രസർ സാധാരണയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക;
(5) കംപ്രസ്സറിന്റെ പ്രവർത്തന വോൾട്ടേജ് സാധാരണമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക;
(6) കംപ്രസ്സറിന്റെ എണ്ണ നിലയും നിറവും സാധാരണമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക;
(7) കംപ്രസ്സറിന്റെ എണ്ണ മർദ്ദവും താപനിലയും സാധാരണമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക;
(8) എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് ഹോസ്റ്റിന്റെ ഫേസ് സീക്വൻസ് പ്രൊട്ടക്ടർ നോർമൽ ആണോ എന്നും ഫേസ് ലോസ് ഉണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുക;
(9) എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് ഹോസ്റ്റിന്റെ വയറിംഗ് ടെർമിനലുകൾ അയഞ്ഞതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക;
(10) ജലപ്രവാഹ സംരക്ഷണ സ്വിച്ച് സാധാരണയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക;
(11) കമ്പ്യൂട്ടർ ബോർഡിന്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോബിന്റെയും പ്രതിരോധം സാധാരണമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക;
(12) എയർകണ്ടീഷണർ ഹോസ്റ്റിന്റെ എയർ സ്വിച്ച് സാധാരണമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക; എസി കോൺടാക്റ്ററും തെർമൽ പ്രൊട്ടക്ടറും നല്ല നിലയിലാണോ.
2 എയർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പരിശോധന
● ഫാൻ കോയിൽ ഔട്ട്‌ലെറ്റിന്റെ വായുവിന്റെ അളവ് സാധാരണമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക
● പൊടി ശേഖരണത്തിനായി ഫാൻ കോയിൽ യൂണിറ്റിന്റെ റിട്ടേൺ എയർ ഫിൽട്ടർ സ്ക്രീൻ പരിശോധിക്കുക
● എയർ ഔട്ട്ലെറ്റ് താപനില സാധാരണമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക
① ശീതീകരിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുക, വെള്ളം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ടോ;
② ശീതീകരിച്ച ജല സംവിധാനത്തിലെ ഫിൽട്ടർ സ്ക്രീനിലെ മാലിന്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഫിൽട്ടർ സ്ക്രീൻ വൃത്തിയാക്കുക;
③ ജലസംവിധാനത്തിൽ വായു ഉണ്ടോ എന്നും എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുക;
④ ഔട്ട്ലെറ്റും റിട്ടേൺ വാട്ടർ താപനിലയും സാധാരണമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക;
⑤ വാട്ടർ പമ്പിന്റെ ശബ്ദവും കറന്റും ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക;
⑥ വാൽവ് അയവോടെ തുറക്കാൻ കഴിയുമോ, തുരുമ്പ് പാടുകൾ, ചോർച്ച, മറ്റ് പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക;
⑦ പൊട്ടൽ, കേടുപാടുകൾ, വെള്ളം ചോർച്ച തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി ഇൻസുലേഷൻ സിസ്റ്റം പരിശോധിക്കുക.
കേന്ദ്ര എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അനുസരിച്ച് റഫ്രിജറേഷൻ ഹോസ്റ്റും മുഴുവൻ സിസ്റ്റവും പതിവായി ഓവർഹോൾ ചെയ്യണം; ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാര ചികിത്സയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക; അവസാന ഉപകരണ ഫിൽട്ടർ പതിവായി വൃത്തിയാക്കുക; മെയിന്റനൻസ് മാനേജ്‌മെന്റ്, ഓപ്പറേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ ചുമതലയുള്ള വ്യക്തിക്കും ജീവനക്കാർക്കും ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത പരിശീലനം ലഭിക്കും, അതുവഴി ചൂടാക്കൽ, റഫ്രിജറേഷൻ, വെന്റിലേഷൻ, എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സംവിധാനങ്ങളുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് നിയന്ത്രണവും പരിപാലന സാങ്കേതികവിദ്യയും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാനും പരിചയപ്പെടാനും കഴിയും. ജീവനക്കാരുടെ പാരിസ്ഥിതിക ആവശ്യകതകൾ പഠിക്കുക, ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്‌മെന്റ് ടെക്‌നീഷ്യൻമാർക്ക് പ്രതിമാസ ഊർജ്ജ നഷ്ടവും ചെലവും നൽകുക, അതുവഴി മാനേജർമാർക്ക് ഊർജ്ജ ഉപഭോഗത്തിൽ ശ്രദ്ധ നൽകാനും അടുത്ത മാസത്തേക്കുള്ള ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തന സൂചകങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനും ഔട്ട്ഡോർ താപനില ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും. ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്‌മെന്റ് ടെക്‌നീഷ്യൻമാരുടെ റഫറൻസിനായി ഓരോ വർഷവും അതേ മാസത്തെ ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം ഒരു പട്ടികയിലേക്ക്. ഈ രീതിയിൽ മാത്രമേ സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സംവിധാനത്തിന് സാമ്പത്തികവും ഊർജ്ജ സംരക്ഷണവും കാര്യക്ഷമവുമായ അവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ.
No.9, Tianduoli Rd, Yangchenghu Town, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province, ചൈന, 215138
ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചോ വില പട്ടികയെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്, ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക, ഞങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബന്ധപ്പെടും.
© പകർപ്പവകാശം - 2009-2021 : Suzhou BlackShields Environment Co., Ltd. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം.
തിരയാൻ എന്റർ അല്ലെങ്കിൽ അടയ്ക്കാൻ ESC അമർത്തുക