محول التيار
[[ملف:Leistungsschalter-110KV.jpg|تصغير|محول تيار يعمل على خط 110 كيلوفولت]]
'''محول التيار''' هو جهاز يستخدم لقياس شدة [[تيار متردد|التيار المتردد]].<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=70e7eiUajis Instrument transformers] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20191217040628/https://www.youtube.com/watch?v=70e7eiUajis |date=17 ديسمبر 2019}}</ref> وهناك أكثر من طريقة لتصميم [[محول|المحول]] و يستخدم كأحد [[محول|المحولات]] التي تغذي [[جهاز قياس|أجهزة القياس]] و العدادات الكهربائية ([[عداد كهرباء]]) أو [[هندسة الوقاية الكهربائية|أجهزة الوقاية الكهربائية]].<ref>[http://www.elkor.net/pdfs/AN0305-Current_Transformers.pdf current trasnformer] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171118025817/http://www.elkor.net/pdfs/AN0305-Current_Transformers.pdf |date=18 نوفمبر 2017}}</ref>

يتكون محول التيار المتناوب من جانبين '''ابتدائي ''' و '''ثانوي''':<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=0i0qywFa1PQ&list=PLqJ0Y2s60r-56DASDtoqOklamWvJx-mmi Introduction to Current Transformers] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160306212201/https://www.youtube.com/watch?v=0i0qywFa1PQ |date=6 مارس 2016}}</ref><br />
الجانب الابتدائي: يتكون من عدد قليل من الحلقات يمر به [[تيار متردد|التيار المتردد]] المرتفع القيمة. <br />
الجانب الثانوي: يحتوي بالعادة على عدد كبير من اللفات (الحلقات) حول قالب الحديد.

[[تيار (توضيح)|التيار]] الناتج في الجانب الثانوي يكون أقل من [[تيار (توضيح)|التيار]] في الجانب الابتدائي حسب نسبة عدد اللفات في القسمين وحسب قيمة التيار الرئيسي وهو بالعادة أقل بكثير من الرئيسي حتى يتمكن من قياسه. التيار الفرعي يكون له انزياح زاوي عن الرئيسي أيضا.

'':<math>\frac {n1} {n2} \,</math> Is=Ip''

حيث

''Ip'' هو تيار الابتدائي . <br />
''Is'' هو تيار الثانوي .

== محولات التيار ==
[[ملف:Clampmeter.jpg|تصغير|200px|محول تيار رقمي]]
وظيفة محول التيار أن يغذي [[جهاز قياس|جهاز القياس]] أو الوقاية ب[[تيار (توضيح)|تيار]] صغير تتناسب قيمته مع التيار الأصلي المار في الدائرة، ويفضل دائما أن تكون قيمة تيار الجانب الثانوي في حدود أقل من 5 [[أمبير]] في الأحوال الطبيعية، ويتم ذلك باختيار نسبة تحويل معينة تعرف ب (turns ratio). ولها قيم قياسية أشهرها على سبيل المثال (5 : 100)، ( 5 : 200 )، ( 5 : 300 ). حتي تصل إلى أقصى قيمة عمليا وهي (1 : 3000).

وأحد أهم الفروق الذي تميز محول التيار عن [[محول|محولات القوى]] أو [[محول جهد سعوي|محولات الجهد]] أن الملف الابتدائي له يدخل على التوالي في الدائرة المراد قياس تيارها.<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=eS3uDIP40Eg CT's or Current Transformers and Ammeters] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20191113232107/https://www.youtube.com/watch?v=eS3uDIP40Eg&gl=US&hl=en |date=13 نوفمبر 2019}}</ref>

=== توصيل محولات التيار مع أجهزة الوقاية ===
في بعض الأحيان، يتم توصيل الملف الثانوي مباشرة إلى [[مرحل|الريلاي]] ''( Relay )'' , بمعنى استخدام التيار الثانوي مباشرة ليمر في ملف جهاز الوقاية. وفي أحيان أخرى يتم توصيل [[مقاومة (توضيح)|مقاومة]] صغيرة جدا بين طرفي الملف الثانوي (تصل إلى جزء من عشرة من [[أوم|الأوم]]) وينشأ عليها جهد يتناسب مع قيمة [[تيار (توضيح)|التيار]] المار في الملف الثانوي لمحول التيار ''(CT)''.

وهذا الأسلوب يستخدم غالبا مع أجهزة الوقاية الرقمية والتي تحتاج إلى تحويل [[تيار (توضيح)|التيار]] إلى [[جهد]] تمهيدا لتحويله إلى أرقام رقمية ''(Digital numbers)'' بواسطة [[محول]] ''(A / D converter )''.

=== مكان تركيب محول التيار ===
وبالنسبة لمكان توصيل محول التيار في الشبكة ففي الغالب بالنسبة للخطوط على سبيل المثال :

* يتم توصيل محول التيار الخاص بوقاية الخطوط بين [[قضيب توصيل|قضيب التوصيل]] وبين [[قاطع تيار|قاطع الدائرة]] .
* يتم توصيل محول التيار الخاص بوقاية [[قضيب توصيل|قضيب التوصيل]] بعد [[قاطع تيار|قاطع الدائرة]] .

وهذا الترتيب يؤمن أعلى درجة من درجات الحماية، وضمان عدم وجود أي نقطة غير محمية في هذه المنطقة .

== الاستخدام ==
[[ملف:CurrentTransformers.jpg|تصغير|محول تيار يستخدم ك[[جهاز قياس]] لمصدر تيار ثلاثي الأوجه 400 أمبير ]]

يستخدم محول التيار في التطبيقات التالية:
* [[هندسة الوقاية الكهربائية|أجهزة الوقاية]].
* [[جهاز قياس|أجهزة القياس]] والتحكم.
ومن المهم التأكد على أن محولات التيار المستخدمة مع أجهزة الوقاية تتميز بقدرتها على العمل بدقة في مدى واسع للتيار، لأن تيارات الأعطال متغيرة القيمة بشكل واسع. <br />
على عكس محولات التيار المستخدمة في [[جهاز قياس|أجهزة القياس]] حيث يكون لها مدى محدود للدقة المطلوبة.

== النظرية الأساسية لمحول التيار ==
[[ملف:Ideal Transformar.png|تصغير|320px|يسار| محول متصل بمصدر V<sub>P</sub> على الجانب الابتدائي عليه حمل Z<sub>L</sub> في الجانب الثانوي حيث 0 <Z<sub>L</sub> <∞.]]
[[ملف:Stromwandler Zeichnung.svg|تصغير|يسار|النظرية العلمية لعمل محول التيار]]
[[ملف:Stromwandler wickel Zeichnung.svg|تصغير|يسار| مخطط لمحول التيار]]

يتم توصيل طرفي الملف الابتدائي في محولات التيار على التوالي داخل [[دائرة كهربائية|الدائرة]] المراد قياس [[تيار كهربائي|تيارها]]، في حين يوصل جهاز الوقاية / القياس بين طرفي الملف الثانوي ومحول التيار.

ومن المعروف أن تيار الثانوي يتناسب مع تيار الابتدائي طبقا للنظرية العامة لل[[محول]]ات، بمعنى أن:

<math>n=\frac{V_\text{P}}{V_\text{S}} = \frac{-N_\text{P}}{-N_\text{S}}</math>

<math>\frac{V_\text{P}}{V_\text{S}} = \frac{I_\text{S}}{I_\text{P}}=\frac{N_\text{P}}{N_\text{S}}=\sqrt{\frac{L_\text{P}}{L_\text{S}}}=n</math> .

حيث

''V''<sub>p</sub> هو [[جهد كهربائي|جهد]] الابتدائي

''V''<sub>s</sub> هو [[جهد كهربائي|جهد]] الثانوي

''I''<sub>p</sub> هو [[تيار كهربائي|تيار]] الابتدائي

''I''<sub>s</sub> هو [[تيار كهربائي|تيار]] الثانوي

''n'' هي النسبة بين عدد لفات الملف الثانوي إلى عدد لفات الملف الابتدائي، وهي تسمي ب ( turns ratio ).

وعند توصيل ''محول تيار'' إلى جهاز ما للوقاية أو للقياس له معاوقة Z , فإن التيار المار بالابتدائي سوف ينشأ فيضا مغناطيسيا ينتج عنه ظهور [[جهد]] ''EMF'' بين طرفي الثانوي يرمز له بالرمز ''Es'' , وهو الذي يتسبب في مرور [[تيار (توضيح)|تيار]] ''Is''. وبالتالي يظهر على طرفي جهاز الحماية أو القياس جهد قدره Vo يساوي

{{بدون لف|<math>Z'_\text{L} = \frac{V_\text{P}}{I_\text{P}}=\frac{aV_\text{S}}{I_\text{S}/a}=a^2\frac{V_\text{S}}{I_\text{S}}=a^2{Z_\text{L}}</math> .}}

وهذا الجهد الناشئ بين طرفي الملف الثانوي [[تناسب (رياضيات)|يتناسب طرديا]] مع معدل تغير [[الفيض (توضيح)|الفيض]] , بمعنى أن :

<math>V_\text{S} = -N_\text{S} \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}</math>

<math>V_\text{P} = -N_\text{P} \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}</math>

ومن المعروف أن [[الفيض (توضيح)|الفيض]] اللازم لينشأ Es يساوي :

<math> E_\text{rms} = {\frac {2 \pi f N a B_\text{peak}} {\sqrt{2}}} \approx 4.44 f N a B_\text{peak}</math>

حيث:

B هي [[كثافة الفيض المغناطيسي|كثافة الفيض]] في القلب الحديدي.

A هي [[مساحة]] مقطع القلب الحديدي.

== منحنى المغناطيسية ==
[[ملف:Magnetization curves.svg|تصغير|منحنيات المغناطيسي لتسعة مواد ذات مغناطيسية حديدية تبين الوصول إلى التشبع : 1.صفيحة من [[حديد|الحديد]] , 2.حديد سيليكوني , 3.حديد مصبوب , 4.سبيكة حديد و [[تنجستن]] , 5.حديد مغناطيس , 6.حديد مصبوب, 7.[[نيكل|النيكل]], 8.[[كوبالت|الكوبلت]] , 9. [[مغنيتيت|ماغنتيت]] خام.]]

من المعروف أن لكل محول تيار منحنى مغناطيسي خاص به يوضح العلاقة بين [[جهد كهربائي|فرق الجهد]] الذي ينشأ في الملف الثانوي و[[تيار (توضيح)|التيار]] المسبب ل[[تدفق مغناطيسي|لفيض]] , وهو التيار المعروف ب Ie . وهذا [[تيار (توضيح)|التيار]] يمثل جزء صغير من التيار المتولد في الجانب الثانوي، وهو يسحب داخل [[معاوقة|المعاوقة]] الداخلية لمحول التيار Ze التي تظهر ضمن الدائرة المكافئة لمحول التيار. ودائما ما يسحب [[هندسة الوقاية الكهربائية|جهاز الوقاية]] / [[جهاز قياس|القياس]] المركب بين طرفي الثانوي الجزء الأكبر من تيار الثانوي.<ref>[https://ctlsys.com/Measurement_Errors_Due_to_CT_Phase_Shift Current transformers] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160913094128/http://www.ccontrolsys.com/w/Measurement_Errors_Due_to_CT_Phase_Shift |date=13 سبتمبر 2016}}</ref>

ويوجد على منحنى المغناطيسية نقطة هامة تسمى نقطة الانقلاب ( knee point ) . وتعرف هذه النقطة طبقا لل IEC بأنها النقطة التي تتسبب في زيادة قدرها 10 % في قيمة [[جهد كهربائي|الجهد]] Es نتيجة ارتفاع قيمة [[تيار (توضيح)|التيار]] Ie بمقدار 50 % . <br />
وبمعني آخر، هي النقطة التي يبدأ بعدها محول التيار في دخول مرحلة التشبع، وأغلب محولات التيار يجب أن تعمل في المنطقة الخطية قبل هذه النقطة حتى لا يحدث تشبع للمحول.

== مشكلة التشبع ==
من المعروف أن [[تيار متردد|التيار الكهربي المتردد]] مصاحب دائما ب[[تدفق مغناطيسي|فيض مغناطيسي]] متردد [[تناسب (رياضيات)|يتناسب طرديا]] معه، وبالتالي كلما زاد [[تيار (توضيح)|التيار]] زاد [[تدفق مغناطيسي|الفيض]] . ومشكلة التشبع تحدث مع الزيادة الكبيرة في قيمة التيار ( أي عند حدوث عطل ) , حيث يتسبب ذلك في نشوء فيض عالي جدا لا يستطيع القلب الحديدي تحمله فيحدث له ما يسمى بالتشبع.<ref>[https://ctlsys.com/support/ct_phase_angle_correction/ transformer saturation] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170921045703/http://www.ccontrolsys.com/w/CT_Phase_Angle_Correction |date=21 سبتمبر 2017}}</ref>

والقلب الحديدي في هذه الحالة يشبه طريق كبير يمر فيه عدد من [[سيارة|السيارات]] , لكن الطريق له قدرة إستيعابية محددة فإذا زاد عدد السيارات به فإن المرور حتما سيتوقف ونقول بأن الطريق قد حدث له تشبع، وهذا تماما ما يحدث في القلب الحديدي حيث يتسبب التشبع في توقف زيادة الفيض العالي، وبالتالي تثبت قيمة الفيض على قيمة معينة ثابتة ( حد التشبع ) بمعنى أن «معدل التغير» في الفيض قد أصبح صغيرا، وبالتالي لا ينشأ أي تيار في الملف الثانوي ( يصل تقريبا إلى الصفر ) .

ويعتبر النقص التدريجي في مركبة التيار المستمر ( DC component ) هي أحد العوامل الأساسية في تشوه قيمة التيار الثانوي مقارنة بالتيار الابتدائي وتتوقف قيمتها عى لحظة القفل وعلى قيمة المقاومة R والمعاوقة X الموجودة في الدائرة . <br />
بينما تتوقف مدة بقائها على قيمة المقاومة R والمعاوقة X فقط .
== مشكلة فتح دائرة الثانوي ==
عند توصيل [[مصدر تيار|مصدر كهربي]] على الجانب الابتدائي فإنه ينشأ قوة دافعة مغناطيسية ''mmf'' , تقوم بدفع [[تدفق مغناطيسي|الفيض]] في القلب الحديدي، ثم يقطع هذا الفيض ملفات الثانوي فينشأ فيه تيار ثانوي، ثم يقوم التيار الثانوي بتوليد ''mmf'' جديدة ومعاكسة لتلك الموجودة في الابتدائي .

وفي حالة فتح دائرة الثانوي في محول التيار، فلن تنشأ أي ''mmf'' مضادة لتلك المتولدة في الابتدائي، وبالتالي تكون كل ''mmf'' في الابتدائي مركزة على القلب فقط، ويظهر جهد عالي على أطراف [[محول|المحول]] بسبب مرور كل تيار الابتدائي [[معاوقة|المعاوقة]] الموازية Ze . وهذا [[جهد عال|الجهد العالي]] يمثل خطورة ليس فقط على المحول وإنما على الأشخاص المتعاملين مع هذه المحولات في حالة صيانتها كمثال .

ولذا فإنه من الضروري أن يتم نزع جهاز الوقاية من الجانب الثانوي لمحول التيار لأي سبب من الأسباب، ويلزم أن يستبدل الجهاز ب''[[دائرة قصر]]'' ''short circuit'' على أطراف الثانوي للمحول . وبالتالي يظل هناك تيار في الثانوي وتظل هناك ''mmf'' معاوقة لتلك الموجودة في الابتدائي، فلا يرتفع الجهد على أطراف محول التيار .

== تأثير الحمل ==

يتم تعريف [[حمل كهربائي|الحمل]] على أنه قيمة load الموجودة في دائرة الجانب الثانوي لل[[محول]] ( هذا التعريف يصلح لمحولات الجهد ومحولات التيار معا ) . وأحيانا ( خاصة مع محولات التيار ) يشار إليه على أنه قيمة الحمل أو [[معاوقة|المعاوقة]] الموجودة في دائرة الملف الثانوي للمحول .

وفي الغالب يعرف الحمل لمحول التيار ب[[فولت أمبير|الفولت أمبير]] وليس ب[[أوم|الأوم]] , ولكن بالطبع هما متكافئان ويمكن إستنتاج أحدهما بدلالة الآخر . فعلى سبيل المثال :

محول التيار الذي يتحمل حمل قدرة 12.5 [[فولت أمبير]] وتياره الطبيعي في الثانوي يساوي 5 [[أمبير]] , يمكنه في الواقع تحمل توصيل حمل قدره 0.5 [[أوم]] . بقسمة القدرة على مربع التيار .

وبصفة عامة فإن الحمل من النقاط الهامة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند اختيار محول التيار . وهي تشمل :
* [[المقاومة والمواصلة الكهربائية|مقاومة]] الأسلاك .
* [[المقاومة والمواصلة الكهربائية|مقاومة]] جهاز الوقاية .
وعلى ضوء قيمة هذه المعاوقة التي يراها محول التيار في دائرة الملف الثانوي له فإنه من الممكن تحديد إلى أي مدى يمكن استخدام هذا المحول في مجال القياسات العامة أو مجال الوقاية .

وكلما كان جهاز الوقاية يمثل حملا صغيرا كلما كان ذلك أفضل، لأننا لن نحتاج في هذه الحالة إلى محول ذي قدرة عالية . وهذه إحدى الميزات العديدة لأجهزة الوقاية الرقمية ( أنها تمثل حمل صغير مقارنة بأنواع أجهزة الوقاية التقليدية ) .

== توصيف محولات التيار ==
[[ملف:SF6 current transformer TGFM-110 Russia.jpg|تصغير|محول تيار يستخدم غاز SF<sub>6</sub> في [[روسيا]] ]]
من أهم الكميات التي يجب توصيفها بدقة مع محول التيار:<ref>Protective Relays Application Guide, (The General Electric Company Limited of England, 1975) pages 78-87</ref>
* الحمل ويعرف ب[[فولت أمبير|الفولت أمبير]] ( VA ) والقيم التالية تعبر عن أشهر القيم المستخدمة : ( 2.5 , 5 , 7.5 , 10 , 15 , 30 ) [[فولت أمبير]] .
* أقصى [[تيار (توضيح)|تيار]] يتحمله وغالبا يشار إلى أقصى تيار في الجانب الابتدائي .
* أقصى [[تيار (توضيح)|تيار]] في مدة وجيزة وغالبا يشار إلى تيار الثانوي، وتكون المدة المحسوب عليها أقصى تيار تتراوح بين نصف ثانية وثلاث ثوان .
* تيار الثانوي المقنن وغالبا ما يكون 1 أو 2 أو 5 [[أمبير]] . وإذا زادت المسافة بين محول التيار وبين أجهزة الحماية عن 30 [[متر]] فإننا نستخدم تيارا ثانويا يساوي 1 [[أمبير]] .
* نسبة التحويل وأقصاها عمليا هي 1 : 3000 , وبالطبع هناك قيم أصغر من ذلك .
* النوع ومن أشهر الأنواع المستخدمة في الوقاية 10P , 5P بالإضافة إلى class X الذي يستخدم غالبا مع أجهزة الوقاية التفاضلية وذلك طبقا للمواصفات البريطانية BS . وكلما كانت الدقة المطلوبة عالية، كلما كان الجهاز المستخدم برقم أصغر .
لدى IEC مسميات أخرى وهي TPX , 10P , 5p , TPZ , TPY .

* معامل التشبع فهي المقياس لأقصى تيار يمر في الجانب الابتدائي دون أن تتأثر دقة القراءة في الجانب الثانوي .
وبمعنى آخر هو أقصى تيار يمر في الابتدائي قبل أن يتشبع القلب، ويتشوه تيار الثانوي .
== الاختبارات الأساسية لمحول التيار ==
هناك ثلاثة اختبارات أساسية <ref>[https://www.youtube.com/watch?v=AKzIHU_7L6g Current Transformer working] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20191217040627/https://www.youtube.com/watch?v=AKzIHU_7L6g |date=17 ديسمبر 2019}}</ref> يجب إجراؤها قبل البدء في إدخال محولات التيار في الخدمة وهي:<ref>[http://www.powermetrix.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/GLEMS%202012%20-%20Inst%20Xformers%20Theory%20and%20Testing.pdf Testing Current Transformers] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150514005722/http://powermetrix.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/GLEMS%202012%20-%20Inst%20Xformers%20Theory%20and%20Testing.pdf |date=14 مايو 2015}} {{وصلة مكسورة|تاريخ=2020-08-02|bot=JarBot}}</ref>
# اختبار القطبية.
# اختبار قيمة نسبة التحويل.
# اختبار منحنى المغناطيسية.
=== اختبار قيمة نسبة التحويل ===
ويعتبر اختبار نسب التحويل هو أسهل هذه الاختبارات حيث يوصل جهد على أحد الجانبين ويقاس [[جهد كهربائي|الجهد]] الناتج في الجانب الآخر بغرض التأكد من دقة التحويل وعندها نقول أن الثانوي يمثل بصدق ما يحدث في الابتدائي.
=== اختبار القطبية ===
للتأكد من صحة القطبية قبل توصيل محول التيار يمكن إجراء ''اختبار فليكر ( flicker Test )'' حيث يتم توصيل [[مقياس الجهد الكهربائي|فولتميتر]] بين طرفي الثانوي لمحول التيار، بينما توصل [[بطارية]] جهد 6 [[فولت]] بين طرفي الابتدائي. فعند توصيل [[بطارية|البطارية]] في الدائرة ينحرف مؤشر [[مقياس الجهد الكهربائي|الفولتميتر]] إلى الجهة الموجبة، وعند فصل البطارية ينعكس في الاتجاه الآخر، وبذلك يتم معرفة الطرف الموجب من الطرف السالب.

=== اختبار منحني المغناطيسية ===
ويحتاج هذا الاختبار إلى جهاز جهد متغير ( ''Variac'' ) مع أجهزة لقياس التيار والجهد . ويتم تغذية أطراف الجانب الثانوي بالجهد المتغير من الفارياك مع قياس التيار الذي ينشأ في الجانب الثانوي، علما بأن الجانب الابتدائي يظل مفتوحا بدون أي حمل أثناء الاختبار.

ويبدأ الاختبار بزيادة تدريجية للجهد حتى نصل إلى نقطة عندها تتسبب أي زيادة طفيفة في الجهد في زيادة ضخمة في التيار، وهي ما تسمى بنقطة الانقلاب . وعندها يبدأ تسجيل القراءات حيث يتم خفض قيمة الجهد تدريجيا وتسجيل قيم التيار المقابلة لكل قيمة من قيم الجهد ورسم المنحنى. مع التأكد من وصول الجهد إلى صفر في النهاية للتأكد من حدوث نزع للمغنطة الموجودة في القلب.

== انظر أيضًا ==

* [[محول]]
* [[محول جهد سعوي]]
* [[محول تضمين]]
* [[محول مقوم]]
* [[محول تردد]]
* [[محول دلتا ستار]]
* [[مأخذ الجهد|المغير]]
* [[قبعة الألومنيوم]]
* [[جهاز (توضيح)|أجهزة]]
* [[منظم الجهد]]
* [[قدرة التيار المتردد]]
* [[إنذار الحريق|جهاز إنذار الحريق]]
* [[مصباح الإضاءة|مصابيح الإضاءة]]
* [[أعطال منظومة القوى]]

== المصادر ==
{{مراجع}}
{{ضبط استنادي}}
{{شريط بوابات|إلكترونيات|الفيزياء|طاقة}}
{{روابط شقيقة}}
{{المحولات الكهربائية}}

[[تصنيف:أجهزة قياس كهربائية]]
[[تصنيف:محولات]]
محول التيار هو جهاز يستخدم لقياس شدة التيار المتردد.Instrument transformers  وهناك أكثر من طريقة لتصميم المحول و يستخدم كأحد المحولات التي تغذي أجهزة القياس و العدادات الكهربائية (عداد كهرباء) أو أجهزة الوقاية الكهربائية.current trasnformer 

يتكون محول التيار المتناوب من جانبين ابتدائي  و ثانوي:Introduction to Current Transformers 
الجانب الابتدائي: يتكون من عدد قليل من الحلقات يمر به التيار المتردد المرتفع القيمة. 
الجانب الثانوي: يحتوي بالعادة على عدد كبير من اللفات (الحلقات) حول قالب الحديد.

التيار الناتج في الجانب الثانوي يكون أقل من التيار في الجانب الابتدائي حسب نسبة عدد اللفات في القسمين وحسب قيمة التيار الرئيسي وهو بالعادة أقل بكثير من الرئيسي حتى يتمكن من قياسه. التيار الفرعي يكون له انزياح زاوي عن الرئيسي أيضا.

: Is=Ip

حيث

Ip هو تيار الابتدائي . 
Is هو تيار الثانوي .

 محولات التيار 
تصغير|200px|محول تيار رقمي
وظيفة محول التيار أن يغذي جهاز القياس أو الوقاية بتيار صغير تتناسب قيمته مع التيار الأصلي المار في الدائرة، ويفضل دائما أن تكون قيمة تيار الجانب الثانوي في حدود أقل من 5 أمبير في الأحوال الطبيعية، ويتم ذلك باختيار نسبة تحويل معينة تعرف ب (turns ratio). ولها قيم قياسية أشهرها على سبيل المثال (5 : 100)، ( 5 : 200 )، ( 5 : 300 ). حتي تصل إلى أقصى قيمة عمليا وهي (1 : 3000).

وأحد أهم الفروق الذي تميز محول التيار عن محولات القوى أو محولات الجهد أن الملف الابتدائي له يدخل على التوالي في الدائرة المراد قياس تيارها.CT's or Current Transformers and Ammeters 

 توصيل محولات التيار مع أجهزة الوقاية 
في بعض الأحيان، يتم توصيل الملف الثانوي مباشرة إلى الريلاي ( Relay ) , بمعنى استخدام التيار الثانوي مباشرة ليمر في ملف جهاز الوقاية. وفي أحيان أخرى يتم توصيل مقاومة صغيرة جدا بين طرفي الملف الثانوي (تصل إلى جزء من عشرة من الأوم) وينشأ عليها جهد يتناسب مع قيمة التيار المار في الملف الثانوي لمحول التيار (CT).

وهذا الأسلوب يستخدم غالبا مع أجهزة الوقاية الرقمية والتي تحتاج إلى تحويل التيار إلى جهد تمهيدا لتحويله إلى أرقام رقمية (Digital numbers) بواسطة محول (A / D converter ).

 مكان تركيب محول التيار 
وبالنسبة لمكان توصيل محول التيار في الشبكة ففي الغالب بالنسبة للخطوط على سبيل المثال :

 يتم توصيل محول التيار الخاص بوقاية الخطوط بين قضيب التوصيل وبين قاطع الدائرة .
 يتم توصيل محول التيار الخاص بوقاية قضيب التوصيل بعد قاطع الدائرة .

وهذا الترتيب يؤمن أعلى درجة من درجات الحماية، وضمان عدم وجود أي نقطة غير محمية في هذه المنطقة .

 الاستخدام 
تصغير|محول تيار يستخدم كجهاز قياس لمصدر تيار ثلاثي الأوجه 400 أمبير 

يستخدم محول التيار في التطبيقات التالية:
 أجهزة الوقاية.
 أجهزة القياس والتحكم.
ومن المهم التأكد على أن محولات التيار المستخدمة مع أجهزة الوقاية تتميز بقدرتها على العمل بدقة في مدى واسع للتيار، لأن تيارات الأعطال متغيرة القيمة بشكل واسع. 
على عكس محولات التيار المستخدمة في أجهزة القياس حيث يكون لها مدى محدود للدقة المطلوبة.

 النظرية الأساسية لمحول التيار 
تصغير|320px|يسار| محول متصل بمصدر VP على الجانب الابتدائي عليه حمل ZL في الجانب الثانوي حيث 0 <ZL <∞.
تصغير|يسار|النظرية العلمية لعمل محول التيار
تصغير|يسار| مخطط لمحول التيار

يتم توصيل طرفي الملف الابتدائي في محولات التيار على التوالي داخل الدائرة المراد قياس تيارها، في حين يوصل جهاز الوقاية / القياس بين طرفي الملف الثانوي ومحول التيار.

ومن المعروف أن تيار الثانوي يتناسب مع تيار الابتدائي طبقا للنظرية العامة للمحولات، بمعنى أن:

 .

حيث

Vp هو جهد الابتدائي

Vs هو جهد الثانوي

Ip هو تيار الابتدائي

Is هو تيار الثانوي

n هي النسبة بين عدد لفات الملف الثانوي إلى عدد لفات الملف الابتدائي، وهي تسمي ب ( turns ratio ).

وعند توصيل محول تيار إلى جهاز ما للوقاية أو للقياس له معاوقة Z , فإن التيار المار بالابتدائي سوف ينشأ فيضا مغناطيسيا ينتج عنه ظهور جهد EMF بين طرفي الثانوي يرمز له بالرمز Es , وهو الذي يتسبب في مرور تيار Is. وبالتالي يظهر على طرفي جهاز الحماية أو القياس جهد قدره Vo يساوي

وهذا الجهد الناشئ بين طرفي الملف الثانوي يتناسب طرديا مع معدل تغير الفيض , بمعنى أن :

ومن المعروف أن الفيض اللازم لينشأ Es يساوي :

حيث:

B هي كثافة الفيض في القلب الحديدي.

A هي مساحة مقطع القلب الحديدي.

 منحنى المغناطيسية 
تصغير|منحنيات المغناطيسي لتسعة مواد ذات مغناطيسية حديدية تبين الوصول إلى التشبع : 1.صفيحة من الحديد , 2.حديد سيليكوني , 3.حديد مصبوب , 4.سبيكة حديد و تنجستن , 5.حديد مغناطيس , 6.حديد مصبوب, 7.النيكل, 8.الكوبلت , 9. ماغنتيت خام.

من المعروف أن لكل محول تيار منحنى مغناطيسي خاص به يوضح العلاقة بين فرق الجهد الذي ينشأ في الملف الثانوي والتيار المسبب للفيض , وهو التيار المعروف ب Ie . وهذا التيار يمثل جزء صغير من التيار المتولد في الجانب الثانوي، وهو يسحب داخل المعاوقة الداخلية لمحول التيار Ze التي تظهر ضمن الدائرة المكافئة لمحول التيار. ودائما ما يسحب جهاز الوقاية / القياس المركب بين طرفي الثانوي الجزء الأكبر من تيار الثانوي.Current transformers 

ويوجد على منحنى المغناطيسية نقطة هامة تسمى نقطة الانقلاب ( knee point ) . وتعرف هذه النقطة طبقا لل IEC بأنها النقطة التي تتسبب في زيادة قدرها 10 % في قيمة الجهد Es نتيجة ارتفاع قيمة التيار Ie بمقدار 50 % . 
وبمعني آخر، هي النقطة التي يبدأ بعدها محول التيار في دخول مرحلة التشبع، وأغلب محولات التيار يجب أن تعمل في المنطقة الخطية قبل هذه النقطة حتى لا يحدث تشبع للمحول.

 مشكلة التشبع 
من المعروف أن التيار الكهربي المتردد مصاحب دائما بفيض مغناطيسي متردد يتناسب طرديا معه، وبالتالي كلما زاد التيار زاد الفيض . ومشكلة التشبع تحدث مع الزيادة الكبيرة في قيمة التيار ( أي عند حدوث عطل ) , حيث يتسبب ذلك في نشوء فيض عالي جدا لا يستطيع القلب الحديدي تحمله فيحدث له ما يسمى بالتشبع.transformer saturation 

والقلب الحديدي في هذه الحالة يشبه طريق كبير يمر فيه عدد من السيارات , لكن الطريق له قدرة إستيعابية محددة فإذا زاد عدد السيارات به فإن المرور حتما سيتوقف ونقول بأن الطريق قد حدث له تشبع، وهذا تماما ما يحدث في القلب الحديدي حيث يتسبب التشبع في توقف زيادة الفيض العالي، وبالتالي تثبت قيمة الفيض على قيمة معينة ثابتة ( حد التشبع ) بمعنى أن «معدل التغير» في الفيض قد أصبح صغيرا، وبالتالي لا ينشأ أي تيار في الملف الثانوي ( يصل تقريبا إلى الصفر ) .

ويعتبر النقص التدريجي في مركبة التيار المستمر ( DC component ) هي أحد العوامل الأساسية في تشوه قيمة التيار الثانوي مقارنة بالتيار الابتدائي وتتوقف قيمتها عى لحظة القفل وعلى قيمة المقاومة R والمعاوقة X الموجودة في الدائرة . 
بينما تتوقف مدة بقائها على قيمة المقاومة R والمعاوقة X فقط .
 مشكلة فتح دائرة الثانوي 
عند توصيل مصدر كهربي على الجانب الابتدائي فإنه ينشأ قوة دافعة مغناطيسية mmf , تقوم بدفع الفيض في القلب الحديدي، ثم يقطع هذا الفيض ملفات الثانوي فينشأ فيه تيار ثانوي، ثم يقوم التيار الثانوي بتوليد mmf جديدة ومعاكسة لتلك الموجودة في الابتدائي .

وفي حالة فتح دائرة الثانوي في محول التيار، فلن تنشأ أي mmf مضادة لتلك المتولدة في الابتدائي، وبالتالي تكون كل mmf في الابتدائي مركزة على القلب فقط، ويظهر جهد عالي على أطراف المحول بسبب مرور كل تيار الابتدائي المعاوقة الموازية Ze . وهذا الجهد العالي يمثل خطورة ليس فقط على المحول وإنما على الأشخاص المتعاملين مع هذه المحولات في حالة صيانتها كمثال .

ولذا فإنه من الضروري أن يتم نزع جهاز الوقاية من الجانب الثانوي لمحول التيار لأي سبب من الأسباب، ويلزم أن يستبدل الجهاز بدائرة قصر short circuit على أطراف الثانوي للمحول . وبالتالي يظل هناك تيار في الثانوي وتظل هناك mmf معاوقة لتلك الموجودة في الابتدائي، فلا يرتفع الجهد على أطراف محول التيار .

 تأثير الحمل 

يتم تعريف الحمل على أنه قيمة load الموجودة في دائرة الجانب الثانوي للمحول ( هذا التعريف يصلح لمحولات الجهد ومحولات التيار معا ) . وأحيانا ( خاصة مع محولات التيار ) يشار إليه على أنه قيمة الحمل أو المعاوقة الموجودة في دائرة الملف الثانوي للمحول .

وفي الغالب يعرف الحمل لمحول التيار بالفولت أمبير وليس بالأوم , ولكن بالطبع هما متكافئان ويمكن إستنتاج أحدهما بدلالة الآخر . فعلى سبيل المثال :

محول التيار الذي يتحمل حمل قدرة 12.5 فولت أمبير وتياره الطبيعي في الثانوي يساوي 5 أمبير , يمكنه في الواقع تحمل توصيل حمل قدره 0.5 أوم . بقسمة القدرة على مربع التيار .

وبصفة عامة فإن الحمل من النقاط الهامة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند اختيار محول التيار . وهي تشمل :
 مقاومة الأسلاك .
 مقاومة جهاز الوقاية .
وعلى ضوء قيمة هذه المعاوقة التي يراها محول التيار في دائرة الملف الثانوي له فإنه من الممكن تحديد إلى أي مدى يمكن استخدام هذا المحول في مجال القياسات العامة أو مجال الوقاية .

وكلما كان جهاز الوقاية يمثل حملا صغيرا كلما كان ذلك أفضل، لأننا لن نحتاج في هذه الحالة إلى محول ذي قدرة عالية . وهذه إحدى الميزات العديدة لأجهزة الوقاية الرقمية ( أنها تمثل حمل صغير مقارنة بأنواع أجهزة الوقاية التقليدية ) .

 توصيف محولات التيار 
تصغير|محول تيار يستخدم غاز SF6 في روسيا 
من أهم الكميات التي يجب توصيفها بدقة مع محول التيار:Protective Relays Application Guide, (The General Electric Company Limited of England, 1975) pages 78-87
 الحمل ويعرف بالفولت أمبير ( VA ) والقيم التالية تعبر عن أشهر القيم المستخدمة : ( 2.5 , 5 , 7.5 , 10 , 15 , 30 ) فولت أمبير .
 أقصى تيار يتحمله وغالبا يشار إلى أقصى تيار في الجانب الابتدائي .
 أقصى تيار في مدة وجيزة وغالبا يشار إلى تيار الثانوي، وتكون المدة المحسوب عليها أقصى تيار تتراوح بين نصف ثانية وثلاث ثوان .
 تيار الثانوي المقنن وغالبا ما يكون 1 أو 2 أو 5 أمبير . وإذا زادت المسافة بين محول التيار وبين أجهزة الحماية عن 30 متر فإننا نستخدم تيارا ثانويا يساوي 1 أمبير .
 نسبة التحويل وأقصاها عمليا هي 1 : 3000 , وبالطبع هناك قيم أصغر من ذلك .
 النوع ومن أشهر الأنواع المستخدمة في الوقاية 10P , 5P بالإضافة إلى class X الذي يستخدم غالبا مع أجهزة الوقاية التفاضلية وذلك طبقا للمواصفات البريطانية BS . وكلما كانت الدقة المطلوبة عالية، كلما كان الجهاز المستخدم برقم أصغر .
لدى IEC مسميات أخرى وهي TPX , 10P , 5p , TPZ , TPY .

 معامل التشبع فهي المقياس لأقصى تيار يمر في الجانب الابتدائي دون أن تتأثر دقة القراءة في الجانب الثانوي .
وبمعنى آخر هو أقصى تيار يمر في الابتدائي قبل أن يتشبع القلب، ويتشوه تيار الثانوي .
 الاختبارات الأساسية لمحول التيار 
هناك ثلاثة اختبارات أساسية Current Transformer working  يجب إجراؤها قبل البدء في إدخال محولات التيار في الخدمة وهي:Testing Current Transformers  
 اختبار القطبية.
 اختبار قيمة نسبة التحويل.
 اختبار منحنى المغناطيسية.
 اختبار قيمة نسبة التحويل 
ويعتبر اختبار نسب التحويل هو أسهل هذه الاختبارات حيث يوصل جهد على أحد الجانبين ويقاس الجهد الناتج في الجانب الآخر بغرض التأكد من دقة التحويل وعندها نقول أن الثانوي يمثل بصدق ما يحدث في الابتدائي.
 اختبار القطبية 
للتأكد من صحة القطبية قبل توصيل محول التيار يمكن إجراء اختبار فليكر ( flicker Test ) حيث يتم توصيل فولتميتر بين طرفي الثانوي لمحول التيار، بينما توصل بطارية جهد 6 فولت بين طرفي الابتدائي. فعند توصيل البطارية في الدائرة ينحرف مؤشر الفولتميتر إلى الجهة الموجبة، وعند فصل البطارية ينعكس في الاتجاه الآخر، وبذلك يتم معرفة الطرف الموجب من الطرف السالب.

 اختبار منحني المغناطيسية 
ويحتاج هذا الاختبار إلى جهاز جهد متغير ( Variac ) مع أجهزة لقياس التيار والجهد . ويتم تغذية أطراف الجانب الثانوي بالجهد المتغير من الفارياك مع قياس التيار الذي ينشأ في الجانب الثانوي، علما بأن الجانب الابتدائي يظل مفتوحا بدون أي حمل أثناء الاختبار.

ويبدأ الاختبار بزيادة تدريجية للجهد حتى نصل إلى نقطة عندها تتسبب أي زيادة طفيفة في الجهد في زيادة ضخمة في التيار، وهي ما تسمى بنقطة الانقلاب . وعندها يبدأ تسجيل القراءات حيث يتم خفض قيمة الجهد تدريجيا وتسجيل قيم التيار المقابلة لكل قيمة من قيم الجهد ورسم المنحنى. مع التأكد من وصول الجهد إلى صفر في النهاية للتأكد من حدوث نزع للمغنطة الموجودة في القلب.

 انظر أيضًا 

 محول
 محول جهد سعوي
 محول تضمين
 محول مقوم
 محول تردد
 محول دلتا ستار
 المغير
 قبعة الألومنيوم
 أجهزة
 منظم الجهد
 قدرة التيار المتردد
 جهاز إنذار الحريق
 مصابيح الإضاءة
 أعطال منظومة القوى

 المصادر 

تصنيف:أجهزة قياس كهربائية
تصنيف:محولات