_PortalAdmin_Uploads_Content_FastAccess_2be39e6139503.pdf
TEIAŞ
TÜRKIYE ELEKTRIK ILETIM ANONIM ŞIRKETI
BAĞLANTI ANLAŞMASI
Tarih: /. /
Bu Anlaşma; isim ve/veya unvam ile kanuni ikametgah adresi aşağıda
belirtilen Kullanıcıya ait
tesislerinin, Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyannca
bağlanması için gerekli hüküm ve şartları içermektedir.
Taraflar TEİAŞ Genel Müdürlüğü
Nasuh Akar Mah.
Kanuni Adresleri Türkocağı Cad. No:12
T blok Balgat/ANKARA
Temsile Yetkili Kişiler ve
Imzaları
Bu anlaşma, genel hükümleri içeren Birinci Bölümü ve özel hükümleri ve ekleri içeren
İkinci Bölümü ile birlikte ayrılmaz bir bütündür.
BIRINCI BÖLÜM
MADDE 1. BAĞLANTI BILGILERI:
Bağlantı bilgileri Ek-1'de belirtilmiştir.
MADDE 2. TEİAŞ'IN BAĞLANTI NOKTASINDAKI TESIS VE/VEYA
TEÇHİZATINA ILIŞKIN BILGILER:
TEİAŞ'ın bağlantı noktasındaki tesis ve/veya teçhizatına ilişkin bilgiler Ek-2'de
belirtilmiştir.
MADDE 3. ANLAŞMA GÜCÜ
Kullanıcı; bağlantı noktasından bu Anlaşma ve/veya Sistem Kullanım Anlaşması revize
edilmeden maksimum enerji alış kapasitesinin üzerinde elektrik enerjisi alamaz, bağlantı
noktasına maksimum enerji veriş kapasitesinin üzerinde elektrik enerjisi veremez.
Kullanıcımn maksimum alış ve/veya veriş kapasitelerini ihlal etmesi veya TEİAŞ'ın
Kullanıcıya taahhüt ettiği kapasiteyi sağlayamaması durumunda, TEİAŞ ile Kullanıcı arasında
imzalanan Sistem Kullanım Anlaşması hükümleri uyarınca işlem yapılır.
MADDE 4. MÜLKİYET SINIRLARI ve SAHA SORUMLULUK ÇİZELGESİ:
TEİAŞ ile Kullanıcı arasındaki tesis ve/veya teçhizatın mülkiyet sınırları Ek-3'te
belirtildiği şekildedir. Saha Sorumluluk Çizelgesi Elektrik Şebeke Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde, bu Anlaşmanm yürürlüğe girmesini izleyen onbeş gün içerisinde veya bağlantmın
tesis edilmesinden onbeş gün önce Kullanım tarafından düzenlenerek TEİAŞ ilgili Bölge
Müdürlüğüne onaylanmak üzere sunulur.
MADDE 5. ICARŞILIICLI YÜKÜMLÜLÜKLER:
A. İletim Sistemi Varlıklarının Kullanıcı Tarafından Tesis Edilmesi veya
Ettirilmesi:
Üretim ve tüketim tesislerinin sisteme bağlantısı için yeni iletim tesisi ve bu tesisin
sisteme bağlanabilmesi için yeni iletim hatlarının yapılmasının gerekli olduğu hâllerde; bu
tesislerin yapımı için TEİAŞ 'm yeterli finansmanı= olmaması veya zamanında yatırım
planlaması yapılamaması durumlarında, söz konusu yatırımlar, bu tesise bağlantı talebinde
bulunan tüzel kişi veya kişilerce, ilgili mevzuat kapsamındaki teknik standartlar sağlanarak
müştereken yapılabilir veya finanse edilebilir. Yapılan yatırım' tutarı ilgili tüzel kişi veya
kişiler ile TEİAŞ arasında yapılacak bir tesis sözleşmesi ile bağlantı ve sistem kullanım
anlaşmaları çerçevesinde geri ödenir. Geri ödeme süresi üretim ve tüketim tesisleri için en fazla
on yıldır.
Genişleme yatınmı veya yeni yatırımın Kullanıcı tarafından yapılması veya
finansmanı= sağlanması halinde, TEİAŞ ile Kullanıcı arasında Ek-4'de yer alan "Tesis
Sözleşmesi" yapılır.
2
Kullanıcı ile imzalanan Sistem Kullanım Anlaşmasının anlaşma hükümleri çerçevesinde
feshi halinde Kullanıcı bu Anlaşma kapsamında yaptığı harcamalar için herhangi bir hak
talebinde bulunamaz.
B. Mali Yükümlülükler:
1.İşletme ve Bakım Masraflarının Karşılanması:
Bağlantı varlıklarının işletme ve bakım masrafları, mülkiyet sınırları dahilinde ilgili
taraflarca karşılanır.
2.Diğer Masraflar:
Bu Anlaşmadan doğan ya da ileride doğabilecek vergi, resim, harç ve bunlar gibi
yükümlülükler ile diğer masrafların tamamı kullanıcıya aittir.
C. Teknik Hükümler:
1.Veri Sağlama:
Kullanıcı, bağlantının gerçekleştirilmesi için talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi
TEİAŞ'a vermekle yükümlüdür.
2.Koruma ve ölçü Sistemi:
1. Koruma:
Kullanıcı koruma sitemi ile ilgili tasarımlarını TEİAŞ'ın yürürlükteki teknik
şartnamelerine, Elektrik Şebeke Yönetmeliği ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak hazırlayarak
TEİAŞ'a sunmak ve koruma ayarlarırn TEIAŞ ile varacağı mutabakat uyarınca TEİAŞ'ın
kontrol ve koordinasyonu altında yapmalcla yükümlüdür.
Kullanıcı;
a) TEİAŞ tarafından gerek görülmesi halinde sub-senkron rezonans koruması tesis
etmek zorundadır.
b)TEİAŞ tarafından belirlenen nitelikte izolatör kullanmakla yükümlüdür.
c) Arıza giderme süresini TEİAŞ'ın onayı olmaksızın değiştiremez.
2. Ölçü Sistemi:
a) Ölçü sisteminde yer alan sayaçlar, ana sayaç grubu ve yedek sayaç grubu olmak
üzere ayrıl karakteristiklere sahip iki gruptan oluşur. Sayaçlar ve ölçü transformatörlerinin
taşıyacağı özellikler ilgili mevzuata uygun olmak zorundadır.
b) Ölçü sistemi ile ilgili projeler, ilgili mevzuata uygun olarak kullamcı tarafından
hanrlanır ve TEİAŞ'ın onaynıa sunulur.
c) Ilgili mevzuata göre seçilen ve ölçü sisteminde yer alan teçhizat ile ilgili fabrika test
raporlan, kataloglar (İngilizce, Türkçe), kullanım kılavuzları (İngilizce, Türkçe) kullarucı
tarafından TEİAŞ'a verilir.
3
Kullanıcı, ölçü sisteminin karşılıklı kayıt altına alınması, ölçü sistemini oluşturan
teçhizatın projeye göre kontrolü ve hassasiyet testleri için TEİAŞ 'a başvuruda bulunmakla
yükümlüdür. Bu çalışmalar, TEİAŞ ve kııllanıcı tarafından müştereken yürütülür.
3. İletişim:
TEİAŞ'ın ilgili Yük Tevzi ve sistem işletim merkezleri ile Kullanıcı tesisleri arasındaki
ses ve bilgi iletişimi ile koruma sinyalizasyonu, TEİAŞ'ın mevcut iletişim araç ve gereçlerine
(Ek-5) uyumlu olarak Kullanıcı tarafından temin ve tesis edilecek olan donanım ve yazılım ile
sağlamr.
Sistem kontrol ve veri toplama işlevinin yürütülmesi için gerekli uzak terminal birimi,
donanım, yazılım, iletişim linki ve cihazlar Ek-5'te yer alan şartlar çerçevesinde Kullamcı
tarafından tasarımlandınlır ve söz konusu tasarımlar TEİAŞ tarafından onaylanmasını müteakip
tesis edilir.
Kullamenun üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi olması durumunda; TEİAŞ ile
Kullamcı arasında yapılacak yan hizmetler anlaşması kapsamında sekonder frekans kontrolü
için belirlenen üretim tesisi tinitelerine, Milli Yük Tevzii Merkezindeki (MYTM) otomatik
üretim kontrolü sistemi tarafından gönderilen sinyalleri alan ve bunları otomatik üretim kontrolü
programının gereklerine tam uyumlu olarak işleyen donanım, Kullanıcı tarafından TEİAŞ'ın
görüşü doğrultusunda tasarımlandınlır ve söz konusu tasarımlar TEİAŞ tarafından
onaylanmasını müteakip temin ve tesis edilir.
Kullamcı ve TEİAŞ'ın ilgili Yük Tevzi merkezleri arasındaki veri iletişimi, MYTM
kurallarına, iletim sisteminde kullanılan iletişim protokolu (1EC 870.5.101) ve iletişim ortamına
uygun olarak sağlamr. İletim sisteminin izlenmesi amacıyla Kullanıcı tesisinden alınan bilgiler,
nihai tek hat şemasuun Kullamcı tarafından sağlanmasından sonra, TEİAŞ tarafından
Kullanıcıya bildirilir ve bu sinyaller Kullamcı tarafından TEİAŞ'ın ilgili merkezlerine iletilmek
üzere temin edilir. TEİAŞ sisteminde kullanılan iletişim protokolünun (1EC 870.5.101)
detaylan, tasarım aşamasında TEİAŞ tarafından Kullanıcıya verilir.
Kullanıcı ile lEİAŞ arasında, idari, mali ve ticari konularda bilgi alışverişi ve
dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri için kullanılacak ve Kullanıcı tesisinde kurulacak Bilgi
Teknolojisi (BT) Şebeke sistemi TEİAŞ'ın kullandığı standard ve kurallara uygun olarak
Kullanıcı tarafından temin ve tesis edilir.
İletişimle ilgili donanımların ne zaman, ne şekilde, nereye ve nasıl tesis edileceği
TEİAŞ'ın görüşleri doğrultusunda belirlenir.
İletişim sistemlerinin uyumlu çalışabilmesi ve teknolojik gerelclilikler nedeniyle tüm
iletişim donarumlan bir bütün olarak projelendirilip, temin ve tesis edilir. Bu nedenle
Kullarucıya özgü iletişim donanımlarının projelendirilmesi, temini, tesisi ve işletme-bakımı
konuşlandırma yerine bakılmaksızın TEİAŞ'ın öngördüğü ilkelere göre yapılır. Kullanıcı bu
yükümlülüklerini TEİAŞ'ın denetiminde gerçeldeştirir.
4
Kullanıcı, yukarıdaki yükümlülükleri ile ilgili olarak gereksinim duyduğunda bedeli
karşılığında, TEİAŞ'clan mal ve hizmet temin edebilir.
4. Güç Kalitesine ilişkin Hususlar:
Kullamcmın tesis ve/veya teçhizatı ile şalt sahalanndalci kısımları, ilgili mevzuatta
belirlenen sınır değerlerde oluşan harmonik bozulmalar ve fliker şiddetinden dolayı ortaya
çıkabilecek etkilere dayanacak şekilde tasarunlandırdır.
Kullanıcının tesisinde harmonik bozulmaya yol açan yüklerin/üretimlerin ve fliker
değerlerinin Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde yer alan sımr değerlerini geçmemesini sağlamak
Kullanıcunn sormıduluğundadır.
Kullamcı Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yükümlü
olduğu ve Ek-6'da belirtilen teknik karakteristikleri haiz güç kalitesi ölçüm sistemlerini temin
ve tesis ederek işletmekle yükümlüdür.
5. Faz Dengesizliği:
Kullamenun iletim sistemine bağlı tesis ve/veya teçhizatı ile salt sahalarındaki
kısımları, faz dengesizliğinden dolayı ortaya çıkacak dalga şekli bozulmalarma dayanacak
şekilde tasarımlandınhr. Kullamcı Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin faz dengesizliğine ilişkin
hükümlerine uymakla yükümlüdür.
İletim sistemi elemanlarının planlı olarak devre dışı edilmeleri ile ortaya çıkan faz
dengesizliklerine; toplam harmonik bozulma seviyesinin bağlı oldukları gerilim seviyesi için
tanımlanan uyumluluk sınır değerlerini geçmemesi, sık olmaması ve kısa süreli olması kaydı ile
l'EİAŞ'ın onayı ile izin verilebilir.
6. Kompanzasyon:
İletim sistemine doğrudan bağlı tüketiciler ve dağıtım lisans' sahibi tüzel kişilerin her
bir ölçüm nolctasmda çekecekleri endüktif realdif enerjinin/verecelderi kapasitif reaktif
enerjinin, aktif enerjiye oranı ilgili mevzuata uygun olmak zorundadır. Ilgili mevzuata
uygunluğun kontrolü, ölçüm noktasında ölçülen MWh ve MVARh değerleri kullanılarak yapılır.
Kullanıcı kompanzasyona ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uygulamakla yükümlüdür.
MADDE 6. ERİŞİM ve MÜDAHALE HAKLARİ:
Bağlantı ve iletirn sistemi varlıkları ile ölçüm sistemlerine erişim ve tarafların
birbirlerinin tesis ve/veya teçhizatma müdahalesi hususunda Elektrik Piyasası Bağlantı ve
Sistem Kullanım Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.
MADDE 7.PARALELE GİFtME:
İletim sistemi ile üretim tesislerinde paralele girme işlemine ilişkin alınması gerekli
tüm tedbirler (koruma, kilitleme, iletişim gibi), Kullanıcı tarafından alınır ve paralele girme
işlemi TEİAŞ ilgili Bölge Yük Tevzi Merkezinin komuta ve talimatları doğrultusunda Kullanıcı
tarafından Kullanıcı tesislerinde gerçeldeştirilir.
5
MADDE 8. Mİ.JCBİR SEBEP HALLERİ:
Mücbir sebep hallerinde Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin
ilgili hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.
MADDE 9. KULLANICI BAĞLANTISININ VE/VEYA ENERJİSİNİN
KESILMESI:
Kullamcı bağlantısının ve/veya enerj isinin kesilmesi hususlarnıda Elektrik Piyasası
Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.
MADDE 10. İLETİM SISTEMINDEN AYRILMA:
Kullarucımn iletim sisteminden ayrılması Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem
Kullanım Yönetmeliğinin ilgili hiikümlerindeki şartlara tabidir. Kullanıcınm iletim sisteminden
ayrılması durumunda Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.
MADDE 11. TEMİNATLAR:
Kullanıcı Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin ilgili
hükümleri doğrultusunda TEİAŞ'a teminat verir.
Bağlantı yapılıp tüm yükümlülükler yerine getirildikten sonra Kullanıcınm teminatı Ek-
7'de belirtilen şekilde iade edilir.
MADDE 12. DEVİR, TEMLİK VE REHİN:
Kullanıcı, bu Anlaşma kapsamındaki haklarını veya ytilcümlültiklerini devir, temlik ve
relme konu edemez.
MADDE 13. HIZMET ALIMI:
TEİAŞ ile Kullanıcı, önceden birbirlerinin yazılı onayını almaksızın, bu Anlaşma
kapsamındaki yükümlülüklerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hizmet alımı yoluyla
başkalarına gördürebilir. Hizmet alımı yoluna gidilmesi, bu Anlaşma ile ilgili mevzuat
hükümleri kapsamındaki yükümlülüklerin devri anlamına gelmez.
Hizmet alımında bulunan Kullanıcı, bu durumu uygulamanın başlamasından en az üç
iş günü öncesinden TEİAŞ'a yazılı olarak bildirir.
MADDE 14. GİZLİLİK:
Taraflar, ilgili mevzuatın uygulanması sonucu veya piyasa faaliyetleri veya başka bir
yolla sahip oldukları ticari öneme haiz bilgilerin gizli tutulması için gerekli tedbirleri almak ve
kendi iştiralderi ve/veya hissedarları olan tüzel kişiler dahil üçüncü şaluslara açıldamamak ve
ilgili mevzuat ile öngörülen hususlar dışında kullanmamakla yükümlüdür.
MADDE 15. FERAGAT:
Kullanıcı yazılı olarak haklarından feragat etmediği sürece; ilgili mevzuat ve bu
Anlaşma kapsamındaki halcların kullanılmasındaki gecikme, bu haklarnu kısmen veya tamamen
ortadan kaldırmaz ve bu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez. Bir hakkın kısmen
kullanılması, bu hakkın veya başka bir hakkın ileride kullanımını engellemez.
6
MADDE 16. CEZAI ŞARTLAR
Kullamcmın ilgili mevzuat ile Sistem Kullanım Anlaşması ve/veya bu Anlaşma
hükümlerinin herhangi birini ihlal etmesi durumunda, TEİAŞ, Kullarncı ile imzalanan Sistem
Kullamm Anlaşmasında belirtilen cezai şartları uygular.
MADDE 17. EK PROTOKOLLER/EK SÖZLEŞMELER:
Taraflar, karşılıklı mutabakat sağlamaları halinde aralarında mevzuat çerçevesinde bu
Anlaşmaya ek olarak ilave ve/veya değişiklik protokolleri/sözleşmeleri yapabilirler.
Bu Anlaşmanın Birinci Bölümünde yer alan Genel Hüktimler, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu kararı ile değiştirilebilir.
MADDE 18. TADİLATLAR:
Tadilatlar Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği hükümleri
uyarınca yapılır.
MADDE 19. SONA ERME:
Bu Anlaşma;
a) Kullanıcuun lisans sahibi olması durumunda lisansmın iptal edilmesi veya sona
ermesi halinde,
b) Kullarucımn iflasmın kesinleşmesi ve tasfiye memuru atanması hallerinde,
c) Bu anlaşmanın eki olan tesis sözleşmesinin feshi halinde,
mali yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla kendiliğinden veya Kullanıcı tarafından
yazılı olarak başvurulması halinde tarafların mutabık kalacakları tarihte sona ermiş kabul
edilecektir.
MADDE 20. KISMİ HÜKÜMSÜZLIİKTE ANLAŞMANIN GEÇERLİLİĞİ:
Bu Anlaşmanın herhangi bir hülcmünün, batıl, hükümsüz, geçersiz, uygulanamaz veya
mevzuata aykırı olduğu tespit edilirse; bu durum Anlaşmanın geri kalan hükümlerinin
geçerliğini kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaz.
MADDE 21. ANLAŞMAZLI1CLARIN ÇÖZÜMÜ:
TEİAŞ ile kullanıcı bu anlaşmanın hükümleri veya anlaşma hükümlerinde yapılacak
değişiklikler üzerinde mutabakata varamazlarsa, oluşan ihtilafların çözümü için öncelikle
Kuruma başvuruda bulunabilirler.
Bu anlaşmanın uygulaıunasında TEİAŞ ile kullanıcı arasında çıkabilecek
aniaşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.
MADDE 22. BILDIRİMLER:
Bildirinder, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır. Bildirim
adresinde bir değişiklik olması durumunda Kullamcı, adres değişikliğini, adres değişikliği
gerçeldeşmeden önceki üç iş günü içerisinde TEİAŞ' a yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu
bildirimin belirtilen süre içerisinde yapılmaması durumunda mevcut en son adrese yapılmış
7
tebligatlar geçerli kabul edilir. TEİAŞ' in adres değişikliği, resmi internet sayfasında
yaynnlanarak bildirilir.
MADDE 23. MEVZUATA UYUM:
Bu Anlaşmanın yürürlük tarihinden sonraki mevzuat değişiklikleri taraflar için
bağlayıcıdır.
MADDE 24. YÜRÜRLÜĞE GİRME:
Kullanıcıya imzalamak üzere gönderilen bu Anlaşma; Anlaşmadan kaynaklanan
ödeme yükün lülüklerinin yerine getirilerek, 30 gün içerisinde TEİAŞ'a gönderilmesini
müteakip TEİAŞ tarafından imzalanmakla yürürlüğe girer.
Ekler:
1) Bağlantı Bilgileri,
2) Bağlantı Noktasındaki TEİAŞ'a ait Tesis ve/veya Teçhizatın Özellikleri
3) Mülkiyet Sınırları Çizelgesi,
4) Tesis Sözleşmesi,
5) İletişim Sistemi,
6) Güç Kalitesi Ölçüm Sistemi,
7) Teminatlar.
8
İKİNCİ BÖLÜM
EK-la
ÜRETİCİLER İÇİN BAĞLANTİ BİLGİLERİ
Tesisin Adresi
Lisans Tarihi ve No'su
Transformatör Merkezi/EİH
Gerilim Seviyesi
Ölçüm Noktası : Tek hat şemasında belirtildiği gibi
Maksimum Alış Kapasitesi MW
Maksimum Veriş Kapasitesi') MW
Prensip Tek Hat Şeması2)
1)Üretim lisansındaki kurulu güç değerinden az olmamalıdır.
2)Prensip Tek Hat Şeması, söz konusu tesisin Ölçüm Noktası ve İletim Sistemine
Bağlantılanyla ilgili bilgileri içermelidir.
3) Kullanıcıya özgü bağlantı koşulları varsa EK-I d'de yer verilecektir.
9
IKINCI BÖLÜM
EK-lb
OTOPRODUKTÖR veya OTOPRODÜKTÖR GRUBU IÇIN BAĞLANTI
BILGILERI
Tesisin Adresi
Lisans Tarihi ve Nosu
Transformatör Merkezi / EİH
Gerilim Seviyesi
Ölçüm Noktası : Tek hat şemasında belirtildiği gibi.
Maksimum Alış Kapasitesi MW
Maksimum Veriş Kapasitesi MW
Prensip Tek Hat Şemasıo
I) Prensip Tek Hat Şeması, söz konusu tesisin ölçüm Noktası ve İletim Sistemine
Bağlantilanyla ilgili bilgileri içermelidir.
2) Kullanıcıya özgü bağlantı koşulları varsa EK-I d'de yer verilecektir.
10
liciNciBüLüm
EK-le
TÜKETICILER İÇIN BAĞLANTİ BİLGİLERİ
Tesisin Adresi
Transformatör Merkezi/EİH
Gerilim Seviyesi
: Tek hat şemasında belirtildiği gibi.Ölçüm Noktası
Maksimum Alış Kapasitesi • MW
Maksimum Veriş Kapasitesi • MW
Prensip Tek Hat Şemasın
t) Prensip Tek Hat Şeması, söz konusu tesisin ölçüm Noktası ve İletim Sistemine
Bağlantılanyla ilgili bilgileri içermelidir.
Kullanıcıya özgü bağlantı koşulları varsa EK-ld'de yer verilecektir.
ıl
IKINCI BÖLÜM
EK-ld
KULLANICIN1N SISTEME BAĞLANTI KOŞULU
tesislerinin sisteme bağlantısı için, TEİAŞ tarafından eş zamanlı
olarak yapılması gereken bağlantı ve sistem güçlendirme yatırımları veya diğer bir sistem kullanıcısı
tarafından yapılması gereken iletim tesisi yatınmlan (TM, EİH vb.) aşağıda belirtilmiştir. Aşağıda
'nın Sistem Kullanım Anlaşmasıbelirtilen bu yatırımlar tamamlanana kadar
yapılmayacalctır. Gerekli bağlantı ve sistem güçlendirme yatırımları veya diğer bir kullanıcı
tarafından yapılması gereken iletim tesisi yatırımları tamamlanmadan üretim/tüketim tesisinin farklı
bir bağlantı şekli ile (farklı gerilim ve farklı bağlantı şekli) devreye girmesi halinde ise, kapasitenin
sağlanamaması riski tarafından üstlenilecek olup; 'nın bu
yöndeki zararları TEİAŞ tarafından tazmin edilmeyecektir.
TEİAŞ tarafından yapılması gereken bağlantı ve sistem güçlendirme yatırımları veya diğer bir
sistem kullanıcısı tarafından yapılması gereken iletim tesisi yatırımları:
1-
2-
3-
4-
12
EK-2
BAĞLANTİ NOKTASİNDAKI TEİAŞ'A AİT TESİS VE/VEYA TEÇHIZATİN
ÖZELLIKLERI:
Kullanılacak primer ve sekonder teçhizat TEİAŞ'ın yörörlülcteki teknik şartnamelerine ve ilgili
yönetmelildere uygun olarak, TEİAŞ'ın onayı alındıktan sonra; temin, tesis ve test edilecektir.
13
EK-3
MÜLKIYET SINIRLARI
a) Mülkiyet sınırının yazılı ifadesi:
b) Mülkiyet sınırının Prensip Tek Hat Şeması üzerinde gösterimi:
14
EK-4
TESIS SÖZLEŞMESİ
Bu Sözleşme; Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat' uyarınca iletim sistemi
varlıklarının isim ve/veya 'tavanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen kullarucı
tarafından tesis edilmesi ve/veya finanse edilmesi ve/veya TEİAŞ tarafından yapımı ile iletim
sistemine bağlanması için uyulması gereken hüküm ve şartları içerir.
MADDE 1. TARAFLAR:
TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No.12 Balgat/ANKARA
Kullanıcı
Kullamcnun Kanuni Adresi •
:(Kullanıcının üretim faaliyeti gösteren şirket, dağıtım şirketiKullanıcuun sıfatı
veya tüketici olduğu belirtilir)
Kullanıcınuı Ticaret Sicil No'su •
İmza Tarihi
MADDE 2. İŞİN KAPSAMI VE TAH1V1İNİ KEŞIF BEDELİ:
Kullamcı tesisinin İletim sistemine bağlantısmı teminen;
A. Kullamcı Yapımı Kapsamında;
1. 400/154/00 kV TM'de adet 400/154/00 kViıık fider donatılması
ve 400/00 kV, MVA'lık adet transformatör tesisi işi (İşin yaklaşık
tahmini bedeli TL' dır)
2. 400/154/00 TM' den itibaren karalcteristikli bir EİH
tesisi. (İşin yaklaşık tahmini bedeli TL'dır.)
(OPGW; standardında fiber optikli olarak tesis edilecektir.)
3. kullarucı şalt sahasında TEİAŞ standartlarına uygun alt yapısı
aşağıdaki maddelerde belirtilen şekilde hazırlanmış (TEİAŞ Kullanımı İçin ) 400/154 kV
..... adet yedek hat fıderi/trafo fideri yeri bırakılacalctır. (Detaylan için madde İşin
Yapılması ve Yapım Koşulları: I bendine balunız.)
4. İşin damga vergisine tabi toplam keşif bedeli TUdır.
5. İşin gerçekleşme süresi; Tesis yapımı öncesi işler için ay, tesis yapımı süresi için
ay olmak üzere, toplam aydır.
B. TEİAŞ Yapımı Kapsamında;
1) Proje No'lu Tesisi işi
2) Proje No'lu Tesisi işi
A-1. ve A-2. bentlerinde belirtilen tesislerin tahmini keşif bedeli ve geri ödemeye esas
gerçekleşen yatırım tutarı; EPDK tarafından onaylanan "Geri ödemeye Esas Gerçekleşen
Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi"ne göre;
15
1- İletim Trafo Merkezi ve YG Güç Kablosu Tesisi
a) Tahmini Keşif Bedelinin Belirlenmesi
Tesis Sözleşmesinde yer alan iletim Trafo Merkezi ve YG Güç Kablosu Tesislerinin
tahmini keşif bedeli, bu sözleşmeye konu tesisin prensip tek hat şeması esas almarak,.anlaşmanın
elinde yer alan tesise ait keşif listesindeki her bir iş kalemi tahmini miktarı ile iş kalemi birim
fiyatlarının çarpımı ve genel toplam alınmasıyla tespit edilir. Anlaşma eki keşif listesindeki iş
kalemlerinin birim fiyatları; Bağlantı Anlaşması imza tarihinden bir ay önceki tarih başlangıç
alınarak, geriye dönük bir yıl içinde (Bağlantı Anlaşması imza tarihinden bir ay öncesi başlangıç
alınarak belirlenen geriye dönük bir yıl içinde, Bağlantı Anlaşmasına esas yapım işiyle aynı
teknik özelliğe sahip en az bir sözleşme bulunmuyorsa, Bağlantı Anlaşması tarihinden geriye
dönük olarak en yakın gerçekleştirilen ilk işin sözleşme fiyatları dikkate alınacaktır) TEİAŞ'ın
Kamu ihale Kanunu'na göre gerçekleştirdiği "Yapım İşi İhaleleri" sonucunda imzalamış olduğu
sözleşmelerdeki, aynı teknik özelliğe sahip iş kalemleri birim fıyatlarının ortalaması alınarak
belirlenecektir.
b) Fiili Durumun Tespiti
Geçici kabul çalışmaları sırasında, onaylı projeler dikkate alınarak, TEİAŞ bölge teşkilatı
ve anlaşmanın tarafı olan iletim sistemi kullanımının katılımlarıyla ve imzasıyla, keşif
listesindeki her bir iş kalemi miktarları kontrol edilecek ve bu miktarlardaki artış ya da elcsilişler
ve varsa ilave iş kalemleri kaydedilerek bir durum tespit tutanağı düzenlenecektir. Anlaşma eki
keşif listesinde yer almamalcla birlikte, onaylı projelerine göre gerçekleştirilerek, miktarı da
girilmek suretiyle geçici kabul çalışmaları sırasında hazırlanan durum tespit tutanaklan
kapsamında ödeme yapılacalctır.
e) Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Metodolojisi
Tesis sözleşmesinde yer alan iletim tesislerinin geri ödemeye esas gerçekleşen yatırım
tutan; EPDK'ıun 16.11.2016 tarih, 6593-20 sayılı Kararı ile onaylanan ve 26.11.2016 tarih,
29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Geri ödemeye Esas Gerçekleşen
Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi" çerçevesinde hesaplanacak, hesaplanan geri ödeme tutan
Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde
geri ödenecektir.
Geçici kabulün onayını müteakiben 30 takvim günü içinde, anlaşmanın tarafı olan iletim
sistemi kullanıcısı, metodoloji ile belirlenen "Gerçekleşen Yatırım Tutarı" üzerinden iletim
Trafo Merkezi ve/veya YG Güç Kablosu tesisi için TEİAŞ adına bir fatura düzenleyecektir.
2- Enerji İletim Hatları Tesisi
a) Tahmini Keşif Bedelinin Belirlenmesi
Tesis sözleşmesinde yer alan havai hat tesisleri ile ilgili tahmini keşif bedeli, lcilometrik
birim maliyet ile tahmini hat uzunluğunun çarpılmasıyla bulunur.
Havai hat tesislerinin kilometrik birim maliyeti; Bağlantı Anlaşması imza tarihinden bir
ay önceki tarih başlangıç alınarak, geriye dönük bir yıl içinde (Bağlantı Anlaşması imza
tarihinden bir ay öncesi başlangıç alınarak belirlenen geriye dönük bir yıl içinde, Bağlantı
Anlaşmasına esas yapım işiyle aynı karalcteristiğe sahip enerji iletim hattı yapım işine ait en az
16
bir sözleşme bulıııımuyorsa, Bağlantı Anlaşması tarihinden geriye dönük olarak en yakın
gerçekleştirilen ilk işin sözleşme fiyatı dikkate alınacaktır) TEİAŞ'm Kamu ihale Kanunu'na
göre gerçekleştirdiği "Yapım İşi İhaleleri" sonucunda inızalamış olduğu sözleşmelerdelci, aynı
karakteristiğe sahip enerji iletim hattı yapım işi kilometrik maliyetlerinden en düşüğü alınarak
belirlenecektir.
b) Fiili Durumun Tespiti
Fiili Durum Tespit Tutanaklan Geçici Kabul çalışmaları sırasında, onaylı projeler
dikkate alınarak, Geçici Kabul Tutanaldan ile eş zamanlı düzenlenecektir. Fiili Durum Tespit
Tutanaldannda; EİH'nın toplam uzunluğıumn (mülkiyet suurlan içerisindeki uzunluklar hariç)
yanı sıra, tesis edilen direldere ait ağırlık bilgileri ile birlikte hattın tamamına ait galvanizli demir
direk toplam ağırlığı ve galvanizli demir direk lcilometrik ağırlığı da yer alacaktır. Fiili Durum
Tespit Tutanaklarında yer alan galvanizli demir direk ağırlıkları TEİAŞ tarafından onaylanan
galvanizli demir direk proje ağırlıkları esas alınarak hesaplanacaktır. Fiili Durum Tespit
Tutanaklan, TEİAŞ ve kullamcı yetkililerince inızalanacalcur. Bağlantı Anlaşmasındalci bilgiler
kontrol edilerek, Fiili Durum Tespit Tutanaklannda yer alan karalcteristik, uzunluk ve ağırlık
bilgileri doğrultusunda ödeme yapılacalctır.
c) Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Metodolojisi
Tesis sözleşmesinde yer alan iletim tesislerinin geri ödemeye esas gerçekleşen yatırım
tutarı; EPDK'ıun 16.11.2016 tarih, 6593-20 sayılı Kararı ile onaylanan ve 26.11.2016 tarih,
29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Geri ödemeye Esas Gerçekleşen
Yatınm Tutan Tespit Metodolojisi" çerçevesinde hesaplanacak, hesaplanan geri ödeme tutarı
Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde
geri ödenecektir.
Geçici kabulün onayını müteakiben 30 takvim günü içinde, Anlaşmanın tarafı olan iletim
sistemi kullanımı, metodoloji ile belirlenen "Gerçekleşen Yatırım Tutan" üzerinden havai hat
tesisi için TEİAŞ adına bir fatura düzenleyecektir.
Tesisin gerçekleşen yatırım tutarı Kullanıcıya borçlandan toplam miktarı oluşturacaktır.
Madde 2-A'da tarifienen enerji iletim tesislerinin tümünün tamamlanmasına müteakip,
en son kabulü yapılan tesisin geçici kabul onay tarihi geri ödeme işlemi için esas alınarak
yapılacaktır.
MADDE 3.KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER:
Madde 2-A'da tarif edilen enerji iletim tesisleri ile ilgili olarak yapılması gereken ve yer
teslimine esas teşkil edecek olan etüt, ÇED ve kamulaştırma (gerekmesi halinde imar)
çalışmalarına ilişkin plan ve projeler, Kullarucı tarafından TEİAŞ standartlarına uygun olarak
hazırlanacak ve bu Sözleşmenin ilgili eklerinde belirtilen esaslara göre onay mercii ilgili
idarelere onaylan yaptınlarak TEİAŞ'a teslim edilecektir.
1) Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Kararı Temin İşleri:
Bağlantı Anlaşması kapsamında yer alan Enerji İletim Tesislerine (EİT) ait Çevresel Etki
Değerlendirmesi (ÇED) çalışmalarına başlamlabilmesi için etüt, plan, proje çalışmalarının
TEİAŞ tarafından onaylanarak kesinleştirilmiş olması şarttır. Buna göre;
17
a) TEİAŞ tarafından onaylı kesin güzergah planı bulunan Enerji İletim Hattı (E111),
b) Tek başına ya da EİH ile birlikte tesisi planlanan onaylı saha plankotesi olan Trafo
Merkezi (TM),
c) Gerilim ve/veya uzunluk değişimine konu EİH yenileme projeleri, için uygulanacak
ÇED işlemleri kullanım tarafından aşağıda belirtilen esaslara göre yürütillecektir.
Bu itibarla EİT'leri için ÇED Yönetmeliği uygulamalarmda;
A. ÇED Yönetmeliği Kapsamı Dışında Olan Faaliyetler
- Tesisi planlanan 5 km'den kısa
- Kapasite artınmuun olmadığı (aynı gerilimde ve aynı uzunlukta olan) mevcut hat
güzergahnun ve direk yerlerinin kullanıldığı yenileme (iyileştirme) EİH ile
- Trafo merkezi projeleridir.
Ancak, söz konusu projelerin tesis aşamasında, yürürlükteki Çevre Kanunu ve ilgili
yönetmeliklere uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin
alınması, ekolojik dengenin bozulmamasına, çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik
tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir.
Tesis aşamasında belirtilen hususlara uyulmadığı= TEİAŞ/Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı/Valilik/üçüncü şahıslar tarafından tespit edilmesi durumunda tüm hukuki ve mali
sorumluk ve yükümlülükler Kullanıcıya ait olacaktır.
B. 154 kV ve üzeri 5 km-15 km (5 km dahil) arasında olması durumunda;
- Tesisi planlanan Elli uzunluğu,
- Kapasite artınnuna konu yenileme hattının; gerilim ve/veya güzergah değişimiyle
beraber toplam uzunluğu,
- ÇED Gerekli Değildir Karan bulunan projelerin mevcut proje uzunluğu ile beraber
planlanan kapasite artışının toplam uzunluğu,
değerlendirilerek yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.
Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Süreci; yürürlükteki ÇED Yönetmeliği ve Yeterlik Tebliğine
uygun şekilde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlik belgesi almış kurum/kuruluş
vasıtasıyla yürütülecektir. PTD sürecinde, ilgili kurum kuruluş yazışmaları= takibi
sonuçlandırılması, kurum, kuruluş taleplerinin yerine getirilmesine müteakiben hazırlatılan
PTD'nin TEİAŞ'a sunulması gerekmektedir. TEİAŞ tarafından uygun bulunan PTD ile TEİAŞ
tarafından hazırlanan Taahhütname (PTD ve eklerine ait) kullanım temsilcisi tarafından e-ced
sistemine yilklenecektir.
PTD sürecinde, ilgili kurum kuruluş yazışmalarmın takibi, sonuçlandırılması, kurum,
kuruluş taleplerinin yerine getirilmesine müteakiben süreç sonunda temin edilen "ÇED Gerekli
Değildir Kararı" ve istenilen sayıda PTD'nin TEİAŞ'a sunulması gerekmektedir.
Kullanıcı tarafından bu kapsamda yer alan projeler için "ÇED Gerekli Değildir Kararı"
temin edilmeden hiçbir şekilde tesise başlanılmayacaktır. Ancak anılan kararın temini
sonrasında projede meydana gelebilecek Yönetmeliğe tabi değişiklikler Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'na veya ilgili Valiliğe iletilmek üzere TEİAŞ'a bildirilecek olup; Kullanım tarafından
ÇED çalışmaları takip edilerek sonuçlandınlacaktır.
18
Ayrıca Kullanıcı, tesis aşamasında yürürlükteki Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler
uyarınca "ÇED Gerekli Değildir Kararı" temin edilen EİH'na ait PTD ve elderinde taahhüt
edilen hususlara uymakla yükümlüdür. "ÇED Gerekli Değildir Kararı" temin edilmeden tesise
başlandığı= ve/veya tesis aşamasındaki yükümlülüklere uyulmadığının, TEİAŞ/Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı/Valilik(ler) veya üçüncü şahıslar tarafından tespit edilmesi ve/veya
TEİAŞ'ın onayı almmadan proje değişikliğine gidilmesi halinde oluşacak tüm hukuki ve mali
sorumluluk ve yükümlülükler Kullanıcıya ait olacaktır.
C. 154 kV ve üzeri 15 km'den fazla (15 km dahil) olması durumunda;
Tesisi planlanan EİH,
Kapasite artırımma konu yenileme hattının; gerilim ve/veya güzergah degişimiyle
beraber toplam uzunluğu,
ÇED Olumlu Kararı bulunan projelerin sadece kapasite artış uzunluğu,
değerlendirilerek yürürlükteki mevzuat hülctimleri uygulanır.
ÇED süreci, yürürlükteki ÇED Yönetmeliği ve Yeterlik Tebliğine uygun şekilde, Çevre ve
Şehircilik Balcanlığuıdan yeterlik belgesi almış kurum/kuruluş vasıtasıyla yürütülecektir. ÇED
sürecinde, ilgili kurum kuruluş yazışmalannın takibi, sonuçlandırılması, kurum, kuruluş
taleplerinin yerine getirilmesine mütealciben süreç sonunda temin edilen "ÇED Olumlu Kararı"
ve istenilen sayıda Nihai ÇED Raporunun Kullanıcı tarafindan TEİAŞ'a sunulması
gerekmektedir. ÇED sürecinde İnceleme Değerlendirme Komisyonunun asli üyesi olan
TEİAŞ'ın görüş ve önerilerinin de yer aldığı ve Bakanlıkça nihai edilecek ÇED Raporu ve
eklerine ait Taahhütname TEİAŞ tarafından verilecektir.
Kullanıcı tarafmdan bu kapsamda yer alan projeler için "ÇED Olumlu Kararı" temin
edilmeden hiçbir şekilde tesise başlandmayacak ve anılan kararın temini ardından projede
yapılacak Yönetmeliğe tabi değişiklikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na veya ilgili Valiliğe
iletilmek üzere TEİAŞ'a bildirilecek olup; Kullanıcı tarafından ÇED çalışmaları takip edilerek
sonuçlandınlacaktır.
Ayrıca Kullanıcı, tesis aşamasında yürürlükteki Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler
uyarınca "ÇED Olumlu Kararı" temin edilen projeye ait nihai ÇED Raporu ve eklerinde taahhüt
edilen hususlara uymakla yükümlüdür. "ÇED Olumlu Kararı" temin edilmeden tesise
başlandığının ve/veya tesis aşamasındaki yükümlülüklere undmadığının, TEİAŞ/Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı/Valilik(ler) veya üçüncü şahıslar tarafından tespit edilmesi ve/veya
TEİAŞ'ın onayı almmadan proje değişikliğine gidilmesi halinde oluşacak tüm hukuki ve mali
sorumluluk ve yükümlülükler Kullanıcıya ait olacaktır.
2) İşin Yapılması Ve Yapım Koşulları:
A. Madde 2-A'da belirtilen tesisler ilgili mevzuat ve genel hukuk hükümleri ile Bağlantı
Anlaşması tarihindeki TEİAŞ teknik şartnamelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulması
koşulu ile Kullanıcı tarafmdan başlatılacak ve tamamlanacaktır. Aksi halde oluşabilecek her
türlü hukuki ve mali sorumluluk Kullamcıya ait olacak ve bu sebeple Kullanıcı, TEİAŞ'tan
herhangi bir hak ve alacak talebinde bulımmayacalchr.
B. Tesisin yeterliliği olan kişilerce yapılması esastır. Tesisi yapmakla yükümlü olan
Kullanıcı veya Yüklenici/Altyüklenici, sözleşme konusu iletim tesisi tahmini keşif bedelinin
%50'sinden az olmamak üzere, TEİAŞ'ın uygulamakta olduğu, benzer iş tanınma uygun iş
deneyim belgesine haiz olacaktır. Bu şartları sağlayan Yüklenici ile Kullanıcı arasında veya alt
19
yüklenici kullanılıyor ise Altyüklenici ile Yüklenici arasında Bağlantı Anlaşması tarihinden
sonra yapılan bütün sözleşmelerin birer sureti tesis çalışmalarına başlamadan önce Kullamcı
tarafından TEİAŞ' ın ilgili tesis dairesine sunulacak ve Yapım Yetkisi alınacaktır. Yapım yetkisi
almmadan tesis işlerine başlanmayacaktır.
C. Madde 2-A'da anılan enerji iletim tesislerinin yapımına ilişkin olarak talcribi
güzergah/ yer seçimi işleri Bağlantı Anlaşması imzalamadan önce TEİAŞ'ın ilgili birimleri
tarafından gerçekleştirilir ve İşin Gerçekleşme Süresini belirlemek üzere Kullamcıya iletilir.
Belirlenen bu güzergah Anlaşma imzalandıktan sonra bir tutanakla Kullanıcı tarafından ismen
yeticilendirilen tesis yüldenicisine plan-proje çalışmalarının yapılması amacıyla teslim edilir.
D. Madde 2-A'da anılan iletim tesislerinin yapımına başlanmadan önce; Etüt, Plan,
Proje, Direk Ayak Kesitleri, Direk Tevzi Cetveli, Kadastro Onaylı Kamulaştırma Haritaları,
gerekmesi halinde Imar Planları, ÇED Raporu vb. diğer gereklilikler, Kullamcı tarafından
tamaınlanacaktır.
E. Kullamcı tarafından TEİAŞ adına yapılacak İletim tesislerinin yapımına esas Bağlantı
Anlaşması tarihindeki TEİAŞ teknik şartnameleri ve ön projeler TEİAŞ'ın ilgili tesis Daire
Başkanlıkları tarafından sağlanacalcur.
F. Kullamcı tarafından TEİAŞ adına hazırlanan iletim tesisi projeleri ve tesislerde
kullanılacak olan malzemelere ait onay dokümanlar' (tip testleri, garantili karakteristik listeleri,
boyut resimleri, etiket resimleri, vs.) TEİAŞ 'a onaylatılacaktır. Tesislerde kullanılacak olan
malzemelere ilişkin onaylama işlemleri TEİAŞ tarafından yapım yetkisi verilmeden
yap ılmayacaktır.
G. Kullanıcı tarafından TEİAŞ adına yapılacak tesislerde kullanılacak tüm malzemelerin
kabul testlerine TEİAŞ elemanlarının gözlemci olarak iştirak etmesi esas olup, Kullamcı TEİAŞ
elemanlarının testlere iştirakini teminen gerekli organizasyonu yapacaktır. TEİAŞ'ın gözlemci
(Muayene ve Kabul Komisyonu) gönderme hakkı salchdır. Malzemelerin tesiste kullanımına test
dokümanlannın onayına müteakip başlanılabilecektir. Yapılacak iletim tesisleri, onaylı projelere
uygun olarak ilgili mevzuat ve genel hukuk hükümlerine uyulmak koşulu ile TEİAŞ'ın yapım
kontrollüğü altında (TEİAŞ'a devredilecek olanlar) Kullamcı tarafından tesis edilecektir.
H. Kullamcı tarafından yapılacak olan işlerin yürütülmesinde; Çevre Kanununa, bu
Kanuna istinaden yürürlüğe giren yönetmelildere, tebliğlere ve iş güvenliği ile ilgili diğer
mevzuata uyulacak ve tüm güvenlik tedbirleri Kullanıcı tarafından sağlanacak olup tüm
sorumluluk Kullanıciya ait olacaktır.
I. Kullanıcının şalt sahasında ileride donatılacak 400/154/00 kV fider(lerin)
yeri/yerleri TEİAŞ tarafından belirlenecektir.
Boş fider yeri iç fensin içinde kalacak şekilde şalt projelendirilecek, şalt içi yollar buna
göre yapılacak, topraklama ağı döşenecek, 154 kV ve/veya 400 kV tüm baralar çekilecek (GIS
Trafo Merkezleri hariç), drenajı yapılacak ve mıcır serilecek, fider çıkış porta'', koruma teli
pilonları ve çıkış yönleri belli olan fiderler için fider üst gergi iletkenleri yapılacalctır. Boş fider
yerlerine ileride konulacak primer cihazIarm temelleri, kanalları ve bu cihazlara ait kablo
kanalları yapılmayacaktır. Bara diferansiyel ve kesici arıza koruma sistemi yedek fideride
kapsayacak şekilde tesis edilecektir. Kumanda/kontrol sistemi yedek fiderler için tesis
edilecektir. Ancak röle panosu yapılmasına gerek olmayacalctır.
20
J. Kullanıcı tarafından TEİAŞ adına yapılan tesislerin geçici kabulünden sonra 2 yıl
boyunca proje tasarımı, imalat ve montajından kaynalclanan hasarlardan Kullanıcı sorumlu
olacak ve bu süre içerisinde söz konusu hasarlara ait giderler Kullanıcı tarafından
karşılanacalctır.
K. Kullanıcı tarafından TEİAŞ adına yapılan tesislerdelci prirner teçhizat ile her türlü
haberleşme, koruma, kumanda, ölçü, sayaç ve benzeri cihazlar ile sistemler ve bunlarla ilgili
dokümantasyon, yazılım ve Türkçe terctimeleri, Kullanıcı tarafından masrafları kendisine ait
olmak üzere yaptınlacalc ve TEİAŞ 'a verilecektir.
L. Trafo merkezlerinin komple nihai tek hat şeması, komple fiziki resimleri (genel
konum, genel yerleşme, kesit, temel kanal, topraklama, aydınlatma v.s, resimleri), inşaat ve
komple sekonder resimleri elektronik ortamda üzerinde çalışma yapılabilecek şekilde dwg
formatında hazırlanacak ve en geç geçici kabul onay tarihine kadar CD içerisinde (2 kopya)
TEİAŞ 'a verilecektir.
3) Kamulaştırma İşleri:
A. Tesislerin yapılacağı yerlerin, Kullanıcı mülkiyetindeki arazide kalması halinde tesis
yeri (direk yeri, fıder yeri trafo merkezi, şalt sahası v.b.) mülkiyeti/kullamm hakkı ile hat
güzergahlannın irtifalc haklarının, üzerinde herhangi bir takyidat ve lusıtlama bulunmaksızın
TEİAŞ adına ve TEIAŞ'tan hiçbir bedel talep edilmeyecek şekilde tapuda devir ve tescili
öncelikle sağlanacak olup, bu devir ve tescillere yönelik kamulaştırma planları (gerekli olması
halinde imar planları ve gerekli olabilecek diğer izinler) Ek-i'deki esaslara göre yapılacaktır.
Bu Sözleşmenin "İşin Kapsamı ve Tahmini Keşif Bedeli"başlıklı 2-A maddesi
kapsamında TEİAŞ' a yedek hat fider yer(ler)i bıralulacaktır. Kullanıcı mülkiyeti ve işletmesinde
kalacak şekilde tesis edilecek olan trafo merkezi veya şalt sahasındalci yedek hat fider(ler)i
TEİAŞ'a ait olacaktır. Bu fider(ler)in isabet ettiği kadar sahanııı, müllciyeti/kullamm haldu tapu
kaydında herhangi bir rehin, takyidat ve kısıtlama bulunmaksızın TEİAŞ adına ve TEİAŞ' dan
hiçbir bedel talep edilmeyecek şekilde tapuda devir ve teselli de öncelikle yapılacak olup, bu
devir ve tescillere yönelik kamulaştırma planları (gerekmesi halinde imar planları ile gerekli
olabilecek diğer izinler) Ek-rdelci esaslara göre yapılacaktır.
B. Madde 2-A'da belirtilen tesislerin, Kullanıcının müllciyetindeki taşuunazlann sıııın
dışına taşması halinde ise işlemler, enedi iletim hatlarında, İletim Hatları Tesis Dairesi
Başkanlığınca güzergah planı ile direk tevzi listesinin; trafo merkezlerinde ise Trafo Merkezleri
Tesis Dairesi Başkanlığınca saha planlcotesi üzerine işlenmiş trafo merkezi yerleşim planının
onaylanmasını müteakiben Ek-i'de belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
Elektrik Piyasası, Çevre, Kamulaştırrna ve imar kanunlannda ve bunlarla ilgili
mevzuatta değişiklik olmasından dolayı TEİAŞ dışındaki idarelerde bu sözleşmede tammlı
çevre, kamulaştırma ve imara ilişkin işlerin ve görevlerin yerine getirilmesi imkanının
kalmaması halinde bu işler, Kullamcı tarafından TEİAŞ'ın görüşü doğrultusunda yapılarak
sonuçlandınlacaktır.
C. Madde 2-A' da anılan iletkenli hattın ve
sahasının kamulaştırma ve irtifak haklarına ilişkin işlemler için anlaşma imzalamadan önce
Kullanıcı; Ek-7/B'de belirtilen teminatı derhal nakde çevrilebilen kesin ve süresiz teminat
mektubu olarak temin ederek TEİAŞ Tarife ve Müşteri Hizmetleri Dairesi Başkanlığına teslim
edecektir.
21
Ek-7/B'de belirtilen teminatlar TEİAŞ Tarife ve Müşteri Hizmetleri Dairesi
Başkanlığına ulaştınlmadan Bağlantı Anlaşması yürürlüğe girmeyecelctir.
D. Madde 2-A'da belirtilen işlerin tesis yapımı öncesi sürede kullarucı tarafından
tamamlanamaması halinde, ilgili Daire Başkanlığı/ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından
Kullanıcıya, bildirim yapılmak ve Kullamcnun Tesis Yapım öncesi süreyi geçmemek koşuluyla
belirleyeceği süre kadar ilave süre bir defaya mahsus olmak üzere verilecektir. Söz konusu
işlerin verilen ilave süre sonunda da tamamlanmamış olması durumunda, eksik kalan işler
TEİAŞ tarafından tamaınlanacalctır. Bu işlerin tamamlanması için, Kullaıııcıdan Ek-7/B
kapsamında alınan teminat nalcde çevrilerek kullanılacak, teminat tutarını aşan harcamalar ise
aynca Kullanıcıdan tahsil edilecektir.
E. Madde 2-A'da amlan tesislere ilişkin Kullanıcuun yapmakla yükümlü olduğu işlerin
tamamlanmasını müteakiben fiili kamulaştırma işlemleri TEİAŞ işletme bütçesinden
karşılanmak suretiyle TEİAŞ ' ca yapılacaktır. Fiili kamulaştırma sürecinde meydana gelebilecek
gecikmeler ya da kamulaştırmanın gerçekleştirilememesi sebebiyle tesis yapımının gecikmesi
veya yavaşlamasmdan ve bunların sonucunda oluşabilecek mali ve hukuki durumlardan TEİAŞ
sorumlu tutulamaz
4) Vazgeçme ve Fesih:
Bu Bağlantı Anlaşmasmm imzalanmasından sonra,
A. Bağlantı dahilindelci iletim varlıklannm Madde 2-B kapsammda TEİAŞ
tarafından yapılması ve tesis sürecinde veya sonunda kullamcmın kendi tesislerinin
(üretim/tüketim) yapımından vazgeçmesi veya tamamlamaması durumunda TEİAŞ bu
Sözleşmeyi herhangi bir ihbara gerek kalmaksızm tek taraflı olarak fesih edecektir.
B. Kullamcı tarafından TEİAŞ adına yapılacak tesislerin "İşin Gerçekleşme
Süresi" sonunda TEİAŞ'dan kaynaklanmayan sebeplerden dolayı Geçici Kabule hazır hale
getirilememesinin ilgili Tesis Daire Başkanlıklarınca tespit edilmesi durumunda, iletim
sistemi ihtiyaçları, arz güvenilirliği gözetilerek TEİAŞ tarafından kullamcıya, tesisin geçici
kabule hazır hale getirilmesi için en fazla işin yapım süresi kadar ilave süre verilecektir.
Verilen bu ilave sürenin sonunda da tesisin geçici kabule hazır hale getirilmemesi
durumunda TEİAŞ bu Sözleşmeyi herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak
fesih edecektir.
C. Kullanıcının kendi talebiyle bağlantı şeklinin değişmesi halinde bu anlaşma
fesih edilir.
Sözleşmenin yukarıda sayılan nedenlerle ya da işletmeye giren tesislerde lisans
iptali/sonlandındması veya kullamcı talebiyle feshi durumunda;
1. Bu Sözleşmenin feshi tarihine kadar TEİAŞ tarafından Madde 2-A ve 2-B'de anılan
tesislere ilişkin olarak yapılmış ve yapılacak olan (tesis yapımı öncesi işler için yapılacak
harcamalar da dahil) harcamalar, TEİAŞ ilgili Daire Başkanlığı/Bölge Müdürlüğü tarafından
belgelendirilmesi kaydıyla hesaplanacak ve bu miktar Kullamcı tarafından TEIAŞ'ın yazılı
isteminden itibaren 30 takvim günü içerisinde, bir defada ve nakden TEİAŞ'ın Mali Işler ve
Finans Yönetimi Daire Başkanlığındaki yemesine yatınlacaktır.
22
Kullanıcı bu bedeli belirtilen süre içinde ödemez ise, TEİAŞ bu bedeli yasal faizi ile
birlikte talep edecektir.
2. Ek-7/A ve/veya Ek-7/B 'de belirtilen teminatlar TEİAŞ 'ca irad kaydedilir.
3. Kullamcımn iletim sistemine bağlantısı için gerekli olan iletim varlıklarının
TEİAŞ'ın yatırım programı kapsamında tesis edileceği durumlarda lisans!' kullamcdarm
lisansınııı, TEİAŞ'ın yatınm programı kapsamında tesis edilecek iletim varlıklarının en son
geçici kabul onay tarihinden itibaren on yıl dolmadan önce sona ermesi veya iptali, serbest
tüketicilerin ise onuncu yılın sonundan önce iletim sisteminden ayrılmaları ve söz konusu
tesislere TEİAŞ tarafından iletim şebekesi içinde ihtiyaç duyulmaması halinde; Bağlantı
Anlaşması kapsamında alman teminat mektuplannın, kullamcmm bağlantısı için tesis edilen
iletim varlddarına ilişkin yatırım milctarından, kullamcı tarafından ayrılma tarihine kadar
ödenmiş toplam sistem lcullamm bedeli düşülerek bulunacak tutar kadarı TEİAŞ tarafından kat
kaydedilir.
5) Geçici Ve Kesin Kabuller:
A. Geçici kabulden önce salt sahası, primer ve sekonder teçhizata ait testler TEİAŞ
gözlemcisi nezaretinde yaptınlacak ve sonuç raporlar' Kullanıcı tarafından TEİAŞ'a sunulacaktır.
Madde 2-A'da anılan tesislerin Kullanıcı tarafından tamamlanmasından sonra Kullanıcı,
TEİAŞ'dan geçici kabul isteyecektir.
B. Geçici kabul sırasında Madde 3/2'de belirtilen şartrıame ve onaylı projesine göre
belirlenen eksiklikler ve alcsakhldar (sistemin enerjilendirilmesine mani teşkil etmeyen) tutanakta
belirtilen süresi içerisinde, geçici kabul sonrasında ortaya çıkacak sorunlar ise kesin kabule kadar
Kullamcı tarafından giderilecektir. Kabul tutanaklan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın
yürürlükteki "Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği" hükümleri esas alınarak düzenlenecektir.
Madde 2-A'da anılan tesislerin devir işlemi; geçici kabul tutanağınm onaylanmasını mütealciben
30 takvim günü içerisinde yapılacaktır. Geçici kabul ile tesislerin garanti süresi başlayacak olup
nihai projeler bu aşamada TEİAŞ'a teslim edilecektir. 2 yıllık garanti süresi sonunda kesin kabule
mani bir halin olmaması durumunda kesin kabul yapılacaktır.
Kullanıcı, üretim tesisinin iletim sistemi ile paralele girme işlemine ilişkin olarak gerek
tesis aşamasında (proje tasarımında) gerek tesislerin tamamlanmasını talciben, şalt, kontrol,
koruma ve lcumanda merkezlerinde alınması gerekli tüm tedbirleri alacak ve paralele girme işlemi
TEİAŞ ilgili Yük Tevzi merkezinin komuta ve talimatları doğrultusunda Kullanıcı tarafmdan
kendi tesislerinde gerçekleştirilecektir.
6) Diğer Masraflar:
Bu sözleşmeden doğan vergi, resim, harç v.b. masrafların tamamı Kullanıcıya ait
olacaktır.
7) Tesislerin Mülkiyeti:
Madde 2'de anılan tesislerden TEİAŞ adına Kullanıcı tarafından tesis edilenler ile
kullanıcı şalt sahasında TEİAŞ kullanımına aynlan donatılı veya donatısız fider(ler) TEİAŞ'ın
mülkiyetinde olacaktır.
8) Kullanıcıya Borçlamlan Toplam Miktarın Ödenmesi:
Kullanıcıya borçlandan toplam miktar, Madde 2-A'da belirtilen tesislerin gerçekleşen
yatırım tutarlanndan oluşur. Madde 2-A'da belirtilen tesisler için yapılacak fiili kamulaştırma
23
bedelleri TEİAŞ tarafından karşılanacağından; kullanıcıya borçlamlan toplam miktarın içinde yer
almaz.
Madde 2-A'da belirtilen iletim varlıkları için Kullanıcıya borçlatulan Geri Ödemeye Esas
Gerçekleşen Yatırım Tutarı Madde-2 hükümleri çerçevesinde belirlenerek; 6446 sayılı Elektrik
Piyasası Kanunu gereği en fazla on yılda geri ödenecektir.
TEİAŞ adına tesis edilen iletim varlıklarının en son geçici kabul onay tarihinden itibaren
on yıl dolmadan, lisansh kullanıcılann lisanslannın sona ermesi veya iptali, serbest tüketicilerin
iletim sisteminden ayrılmak istemeleri durumunda, iletim sisteminden ayrılan kullanıcınm bu
madde kapsamında yapmış olduğu veya finanse ettiği yatırımların, münhasıran kendi tesislerinin
bağlantıları için yapılan iletim tesisi olması ve söz konusu tesislere TEİAŞ tarafından iletim
şebekesi içinde ihtiyaç duyulmaması halinde; bu yatırımlara ilişkin geri ödeme başlatılmaz, geri
ödeme başlatılmış ve halen devam ediyorsa geri ödeme durdurulur.
9) Anlaşmazlıklar:
Bu Sözleşmenin uygulanmasında TEİAŞ ile Kullanım arasında çıkabilecek
anlaşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve icra Daireleri yeticilidir.
10) ilave ve Değişiklik:
Taraflar, karşılıklı anlaşma sağlamaları halinde aralarında bu sözleşmeye ek olarak ilave
ve/veya değişiklikler yapabilirler.
11) Teminat
Birinci Bölüm Madde-il 'de belirtilen teminatlara ilave olarak; Sisteme bağlantı
tesislerinin TEİAŞ tarafından yapılması halinde anlaşma yükümlülüklerinin teminat altına
almabilmesini teminen Kullaıncıdan Ek-7/A ve/veya Ek-7/B'de belirtilen teminatlar alınacaktır.
MADDE 4. SÖZLEŞMENIN YÜRÜRLÜĞE GİRME VE YÜRÜRLÜKTEN
KALKMA KOŞULLARİ:
1) ...(...) sayfalık bir asıldan ibaret olan Bağlantı Anlaşması ve elcleri, gerekli vergilerin
(damga, resim, harç... gibi.) ödendiğine ilişkin makbuzlar ile Ek-7'de belirtilen Teminatlann
TEİAŞ Tarife ve Müşteri Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletilmesini müteakip yetkili taraflarca
imzalanması ile yürürlüğe girer.
2) Bu sözleşme;
A. Tesisin geçici kabul işlemlerinin Madde 3/5'te belirtilen şekilde yapılarak
eneıjilendirilmesini takiben TEİAŞ'a devrinden itibaren en erken 2 yıl sonra tesisin kesin
kabulünün Madde 3/5'te belirtilen şekilde yapılması ve sözleşme kapsamındaki mali
yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle,
B. Madde 3/4'te belirtilen durumlarda sözleşmenin TEİAŞ tarafından fesih edilmesi
durumunda,
TEİAŞ'ın hakları salch kalmak koşuluyla yürürlükten kalkar.
24
TESIS SÖZLEŞMESİ
Ek-!
KAMULAŞTIRMA İŞLEFtİ VE GİDERLERİ
1-YAPILACAK TESISLERIN KULLANICI MI)LICIYETİNDEKİ TAŞINMAZLAR
İÇINDE KALAN KISIMLARI İÇIN:
a) İletim tesislerinin yapılacağı yerlerin Kullanıcı müllciyetindeki taşmmazlarda kalması
halinde tesis yeri mülkiyeti/kııllanım hakkı ile hat güzergahlannın irtifak haldarmın, TEİAŞ adına
devir ve tescil işlemleri, taşınmazIar üzerindeki takyidatlardan ve kısıtlamalardan arındırılmış
olarak ve TEİAŞ'tan hiçbir bedel talep edilmeyecek şekilde Kamulaştırma planlarının (gerekmesi
halinde imar planlan ile gerekli olabilecek diğer izinlerin) Kullanıcı tarafından tamamlanmasını
müteakiben en geç 30 gün içinde Kullanıcı tarafından yapılacaktır.
b) Kullanıcı müllciyetinde bulunan taşmmazlarda yukarıda (1-a) maddesinde belirtildiği
şekilde ve 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesine göre
tapuda yapılacak devir ve tescil sırasında harç doğması halinde bu harçlar, gerçek değeri yansıtan
değerinden az olmamak üzere belirlenecek matraha göre hesaplanacak ve kamu
yaran/kamulaştırmaya başlama kararı doğrultusunda Kullanıcı tarafından bu bedel üzerinden ilgili
tapu sicil müdürlügünde mülkiyet devrine/kullanım hakkına ve/veya irtifak hakkı tesisine rıza-i
ferağ verilecektir. Harçların hesaplanması amacına yönelik olarak belirlenen bu karnulaştırma
bedeli, Kullamcıya bu işlemler sırasında ödenecek bir bedel olmayıp, sadece tapu işlemlerinin
yürütülmesi için matrah belirlemek amacıyla kullamlacaktır.
Kullanıcı mülkiyetinde olmakla birlikte TEİAŞ'a mülkiyet devrinden/lcullarum hakkı
kurulmasından imtina edilen veya bu işlemler gerçeldeştirilemeyen taşınmazlar, lcamulaştırmaya
tabi tutulacak ve bu kamulaşfirma işlemleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında
Kullarucmın Ek-7/B' deki teminatından kesilecektir.
2-YAPILACAK TESISLERIN KULLANICI MİİLICİYETİNDE BULUNMAYAN
TAŞINMAZLARDA YER ALAN KISIMLARI İÇIN:
a) Tesis edilecek olan iletim tesislerinin kurulacagı yerlere/güzergahlara isabet eden
taşınmazIarda TEİAŞ tarafından yapılacak mülkiyet ve irtifak hakkı kamulaştinnalarında, kamu
yatan olduğuna dair TEİAŞ Yönetim Kunılundan verilecek kararın Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanınca onayına müteakiben alınacak kamulaştırmaya başlama kararına esas olmak üzere; tesis
yerinin/güzergahnun imar planı içinde olup olmadığı Kullanıcı tarafından araştınlarak bu husus
ilgili Belediye(ler)den/Valilik(ler)den belgelendirilmek suretiyle TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğüne
yazılı olarak bildirilecektir. Bildirimin gerçeği yansıtmaması halinde doğabilecek tüm hukuki ve
mali yükümlülükler ve sonunluluklar Kullamcıya ait olacaktır.
b) Kullanım= (a)'da belirtilen şekilde yapacağı bildirim üzerine tesis
yerinin/güzergahmın imar planı dışında olan kısmı için tarım dışı amaca tahsisini sağlamak ve varsa
meralık vasfuun değiştirilmesini temin etmek üzere TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğünün vereceği
destek yazısı ile birlikte konu, Kullanıcı tarafından ilgili Valiliklere iletilecek ve gerekli takipler
yapılarak tarım dışı amaca tahsis ve varsa meralık vasfinın değiştirilmesi sağlanarak belgesi
TEİAŞ'a verilecektir. Tesis yeri/güzergalu için başka kamu kurum, kuruluş ve idarelerinden
alınması gereken izin ve görüşler de aym yöntemle temin edilecektir.
c) Kullanıcının (a)' da belirtilen şekilde yapacağı bildirim üzerine tesis
yerinin/güzergahmın imar planı içinde olan kısmı için ilgili Belediyelerden (imar planı onay
merciinin belediyeden başka bir idare olması halinde o idareden) onaylı halihazır harita ve her
25
ölçekteki üst planlar da dahil olmak üzere tüm imar planı paftalarmı Kullanım alarak tesis
yerini/güzergahnun tersim edecek ve enerji tesisi/enerji iletim hattı olarak her ölçekteki imar planı
tahsisini yürürlükteki imar mevzuatma uygun olacak şekilde sağlamak üzere hazırlatacag'ı tadilat
teklifini TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğünün vereceği destek yazısı ile birlikte onaylatmak üzere plan
onama mercii ilgili idareye sunacalctır. Usulüne uygun olarak onaylanan ve askı süresi sonucunda
kesinleşecek tadilat imar planı ve buna esas kararı (Belediyelerde Meclis Kararını, Valililderde İl
Genel Meclisi Kararını ve bunlara ilişkin kesinleşme belgelerini) TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğüne
verecektir.
d) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanınca onaylanan kamu yararı kararı kapsamında tesis
yerinin/güzergahnun kamulaştınna planları; TEİAŞ standartlarına, Büyük Ölçekli Harita ve Harita
Bilgileri Üretim Yönetmeliği ve Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği ile bunlara göre
çıkarılan/çıkarılacak genelgelere ve değişmesi halinde yeni mevzuata uygun ve tescile esas olacak
bir şekilde Kullanım tarafından yapılıp/yaptırıldıktan sonra TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğünün
kontrolüne sunulacaktır. TEİAŞ kontrolünden sonra kadastro onaylan, TEİAŞ ilgili Bölge
Müdürlüğünün destek yazısı vasıtasıyla Kullanım tarafından ilgili kadastro müdürlüğüne
yaptınlarak onaylı kamulaşfirma planı ile birlikte tüm fenni belgeler çıktı olarak ve manyetik
ortamda TEİAŞ 'a teslim edilecektir.
Tesisin bir transformatör merkezi veya şalt sahası olması durumunda ve bu tesisin
kurulacağı sahanın mevcut bir uygulama imar planı sınırı dışında kalması halinde de Kullanım, imar
mevzuatı uyarınca istenen planları amacına uygun olarak hazırlatıp ilgili idarelere onaylatarak
kesinleştirecek ve imar uygulama= da yaptırarak TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim
edecektir.
e) Kullanıcı tarafından hazırlanan kamulaştırma planlarına göre tesis yerine/güzergaluna
isabet eden taşınmazIann (ipotek, haciz, şerh v.b.) tüm bilgilerini içeren tasdikli tapu kayıtlarının
çıkarılması, malik ve alakadarlann adreslerinin tespiti, malilderi ölü olanların mirasmlannı gösterir
nüfus kayıtlarının çıkarılması ve adreslerinin tespiti Kullanıcı tarafından ilgili mevzuatta belirtilen
esaslara göre yapılacak ve TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğünün vereceği formatta manyetik bir
ortama kayıt edilerek TEİAŞ ' a teslim edilecektir.
Verilecek bu bilgi ve belgelerle ilgili olarak çıkabilecek tüm hata ve eksiklikler Kullanıcı
tarafindan giderilecek ve giderilmesi için yapılacak tüm masraflar Kullarucıya ait olacak, ayrıca bu
yanlışlık ve eksikliklerden kaynaklanabilecek tüm ceza, zarar ve masraflar Kullanım tarafından
tazmin edilecektir.
f) Tesis yerine/gtizergahma isabet eden taşınmazlann tahmini bedellerinin TEİAŞ ilgili
Bölge Müdürlüğünce tespitine ilişkin olarak 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanununun 7, 8 ve 11. Maddeleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler Kullanıcı
tarafından temin edilerek TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.
g) Tesis yerinin/güzergalumn kamulaştınlması ile ilgili olarak hazırlanması gereken
tutanak, bildirim, yazışma vb. form ve belgeler TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine
Kullanım tarafından hazırlanarak TEİAŞ'a teslim edilecektir.
h) Tesis yerinin/güzergahnun orman sayılan yerlere rastlayan lusımlanna ilişkin olarak ilgili
Orman idaresinden alınması gereken izin-irtifak hakkına yönelik yapılacak müracaat TEİAŞ ilgili
Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olmakla birlikte, miiracaat için ihtiyaç duyulan bilgi
ve dokümarun temini ile işlemlerin takip ve sonuçlandırılması Kullanıcı tarafindan yerine
getirilecektir.
26
EK-5
İLETİŞİM SISTEMI
1. İletişim sistemi (ses ve veri iletişimi ile koruma sinyalizasyonu için), Uzak Terminal Birimi
(RTU)/Gateway ve ilgili yönetmelikler uyarınca sekonder frekans kontrolüne katılacak
santrallerde Otomatik Üretim Kontrolü (Automatic Generation Control, AGC)
Arabiritni/Sistemi, iletim sistemi Kullanıcıları tarafından TEİAŞ'm yürürlükteki teknik
şartnameleri ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak, TEIAŞ'ın onayı alındıktan sonra ve
TEİAŞ'ın sistemine tam uyumlu olarak kurulacaktır. Kullanıcı tarafından temin ve tesis edilen
tüm sistemlerin işletme bakımı Kullamcı sorumluluğundadır.
2. Kullanıcı, burada genel olarak belirtilen "İletişim Gereklilikleri" için, ilgili tesis şaltuun iletim
sistemine dahil edilmesinden en az 12 ay önce TEİAŞ'ın ilgili Daire Başkanlığına başvuracalc
ve yapılacak planlamaya göre öngörülecek iletişim, SCADA/RTU ve AGC sistemlerini temin
ve tesis edecektir.
3. Bağlantı Anlaşması kapsamında Kullanıcı tarafından tesis edilecek hatlara, TEİAŞ'ın
yapacağı planlamaya uygun olarak fıber iletişim ortamı (OPGW, YA-F0 vb.) Kullanıcı
tarafından tesis edilecektir. Fiber kablolann temin ve tesisi Bağlantı Anlaşmasının imzalandığı
tarihte yürürlükte olan TEİAŞ şartnamelerine uygun olacaktır. Kullanıcı tesislerinin TEİAŞ
tesislerine bitişik olması ve TEİAŞ'ın uygun görmesi halinde Yer Altı Non-Metalic fiber kablo
tesisi de uygulanabilecektir.
4. Ses, bilgi ve koruma sinyalizasyonu iletişiminde TEİAŞ'ın mevcut iletişim alt yapısı
kullarnlabilecektir. Ancak, bu yapı mevcut değil veya yetersiz ise, komşu istasyonlara ve
Bölgesel Yük Tevzi Merkeziyle (BYTM) bağlantı için gerekli iletişim cihazları (komşu
istasyonlarda ihtiyaç duyulan iletişim cihazları da dahil) Kullanıcı tarafından temin ve tesis
edilecektir. Bu amaçla ihtiyaç duyulacak iletişim cihazlarından kuranportör (PLC) cihazları ve
yan birimleri, bedeli karşılığı TEİAŞ'tan temin edilecektir.
İletim şebekesine 400 kV ve 154 kV gerilim seviyelerinden bağlı tüm sistem Kullanıcılarının
TEİAŞ'ın SCADA sistemine bağlanması zorunlu olup, bu amaçla gerekli olan ve TEİAŞ
tarafından bildirilen tüm donarumları Kullamcı tesis etmekle yükümlüdür. TEİAŞ SCADA
Sistemi ile iletişim, ana ve yedek olmak üzere 2 ayrı linkten sağlanacalctır. Bunlardan biri
telekomünikasyon şirketlerinin iletişim altyapısı (kiralık kanal, özel durumlarda Radyo Link)
üzerinden Kullamcı tarafından, diğeri TEİAŞ'ın mevcut iletişim altyapısı üzerinden sağlanacak,
bunların olmaması veya yetersiz olması halinde linkler (PLC ve/veya F/0) için gerekli yapı karşı
merkezleri de kapsayacak şekilde Kullanıcı tarafından sağlanacaktır. Kurulu gücü 50 MW'ın
altındaki üretim ve bağlantı gücü 50 MW'm altındaki tüketim tesisleri SCADA sistemine tek
iletişim linlci ile bağlanacaktır. Ancak TEİAŞ tarafından, kurulu gücü 50 MW'm altındaki üretim
ve bağlantı gücü 50 MW'm altındaki tüketim tesisleri için yedek iletişim linki de talep edilmesi
durumunda, ikinci link TEİAŞ'ın yapacağı planlama çerçevesinde, kurulu gücü 50 MW'm
üzerinde olan tesislerde olduğu şekilde Kullanıcı tarafından tesis edilecektir.
TEİAŞ ile Bağlantı Anlaşması imzalayıp iletim sistemine Orta Gerilim (OG) seviyesinden
bağlanan 30 MW ve üzeri kurulu güce sahip santrallerin TEİAŞ SCADA sistemine bağlanması
zorunlu olup, bu amaçla gerekli olan ve TEİAŞ tarafından bildirilen tüm iletişim altyapısı ve
donammlan tesis etmekle yükümlüdür.
Ihtiyaç duyulması halinde Kullanıcı tarafından tesis edilen iletişim altyapısı, TEİAŞ' a ait komşu
merkezlerin iletişim ihtiyaçları için de kullamlacalctır.
27
Milli Yük Tevzi Merkezi (MYTM) için gerekli olan bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve
ilgili BYTM'ye iki ayrı link (ana ve yedek) üzerinden iletilmesinde yerel ve uzak istasyonlarda
ihtiyaç duyulan cihazlar (donamırilyazılım) Kullamcı tarafından temin ve tesis edilecek ve bu
cihazIarın işletme-bakımı Kullanıcuun sorumluluğunda olacaktır. Buna ilave olarak, söz konusu
iletişim linIderinin TEİAŞ'ın ilgili BYTM'deki bağlantıları için gerekli olan donanımın (modem,
çevirici, vb.) temini, tesisi ve işletme-bakımı da Kullarucının sorumluluğundadır.
Kullamcmın talebi ve TEİAŞ'ın uygun görmesi halinde; Kullamcı tarafindan temin ve tesis
edilen iletişim cihazlarının işletme-bakımı, bedeli karşılığında TEİAŞ tarafından
yapılabilecektir.
Bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve iletilmesi TEİAŞ'ın SCADA Sistemi kurallarına ve
iletişim protokolu ile iletişim ortamına tam uyumlu olacaktır.
5. İletim şebekesine 400 kV ve 154 kV gerilim seviyelerinden bağlı tüm Kullanıcılar, komşu
istasyonlar ve TEİAŞ'ın ilgili Yük Tevzi Merkezi (YTM) ile haberleşmeyi sağlamak amacıyla,
Kullarucı tesisinde TEİAŞ'ın mevcut özel telefon sistemine (PAX, Private Automatic Exchange)
tam uyumlu bir özel telefon santralı (PAX) temin ve tesis edecektir. TEİAŞ'ın ihtiyaç duyması
halinde Kullarucı tesisinde bulunan PAX santralinden komşu TEİAŞ merkezlerine uzak abone
tahsis edilecektir.
6. Bağlantı Anlaşması kapsamında Kullanıcı tarafından tesis edilen ve mülkiyeti TEİAŞ'a ait
olan Trafo Merkezleri için gerekli hat tıkaçları, Teleprotection cihazları, 48 V DC Alru-Redresur
Grubu ve DC Dağıtım Panosu ile Bilgi Toplama Panosu (BTP), Uzak Terminal Birimi (RTU)
ve Modemler, Tesis Sözleşmesi kapsamında Yüklenici tarafından temin ve tesis edilecektir. Bu
Trafo Merkezleri için gerekli Kuranportör (PLC) ve alcsesuarları, SDH+MUX, PAX, ve ihtiyaç
duyulması durumunda kiralık kanal (leased line) TEİAŞ tarafından temin ve tesis edilecektir.
Trafo Merkezlerinde istasyon otomasyonu uygulaması yapılması durumunda, TEİAŞ'ın
Bölgesel Yük Tevzi Merkezi ile veri alışverişi için gerekli olan Gateway ve gerekli diğer teçhizat
(modem, vb.) TEİAŞ SCADA Sisteminde kullanılan iletişim protokolu ve diğer kurallara tam
uyumlu olarak Trafo Merkezi tesisi kapsamında temin ve tesis edilerek servise almacalrur.
SCADA Sistemi vasıtasıyla Trafo Merkezlerinden TEİAŞ'm Yük Tevzi Merkezine
gönderilecek bilgilerin yer alacağı Teleinformasyon Planlarının hazırlanması ve tıkaç
karakteristiklerinin bildirilmesi amacıyla onaylanmış tek-hat şemaları ile TEİAŞ'ın ilgili Daire
Başkanlığına başvurulacak ve modem, iletişim protokolu ve diğer konularla ilgili gerekli bilgiler
TEİAŞ tarafından sağlanacaktır. Bu durumda, söz konusu merkezde Bilgi Toplama Panosu
(BTP) temin ve tesisine gerek kalmayacaktır.
Trafo Merkezinde istasyon otomasyonu uygulaması yapılmaması durumunda ise, Trafo Merkezi
tek-hat şemaları esas alınarak TEİAŞ tarafindan hazırlanacak teleinformasyon planında yer alan
tüm bilgiler TEİAŞ Sisteminde kullanılan standartlara uygun olarak Tesis Sözleşmesi
çerçevesinde Bilgi Toplama Panosu aracılığıyla RTU Panosunda toplana.calcru. Trafo Merkezi
kabul çalışmaları kapsamında, teleinformasyon planında belirtilen tüm bilgilerin TEİAŞ
standartlarına uygun olarak Bilgi Toplama Panosundaki terminal blolclara taşındığı ve buradan
da RTU'ya bağlanmak üzere RTU Panosundalci terminal bloklara getirildiği kontrol edilecektir.
Bilgi Toplama ve RTU Pano Projelerinin "As-Built" kopyası SCADA Projelerinde kullanılmak
üzere TEİAŞ'ın ilgili Daire Başkanlığına gönderilecektir.
7. Dağıtım sistemine bağlanan santraller ve Dağıtım Şirketleri/Dağıtım Lisans' sahibi Organize
Sanayi Bölgeleri (OSB) için Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
8. TEİAŞ'ın ilgili Bölgesel Yük Tevzi Merkezi ile veri iletişimi IEC 60870-5-101 veya IEC
60870-5-104 veri iletişim protokolu ile yapılacalctır. Bu iletişim protokollerinden hangisinin
kullamlacağına, sağlanabilecek iletişim linki hızı da dikkate alınarak TEİAŞ tarafından karar
28
verilecektir. Bu konudaki uygulamanın TEİAŞ'ın SCADA sisteminde kullanılan veri iletişim
Protokollerinin opsiyon ve detaylanna tam uyumlu olması sağlanacaktır.
9. SCADA Sistemi vasıtasıyla toplanacak bilgiler aşağıda özetlenmiştir;
• Her yüksek gerilim iletim hattının aktif güç akışı,
• Her yüksek gerilim iletim hattının realctif güç akışı,
• Her santral ünitesinin aktif gücü (brüt ve net),
• Her santral ünitesinin realctif gücü (brüt ve net),
• Yüksek gerilim (400 kV, 220 kV ve 154 kV) ve orta gerilim (6-36 kV) baralannda ki gerilim,
• En az bir ana baradan şebeke frekansı,
• Santral ünitelerinin orta gerilim kesici konum bilgileri,
• Santral ünitelerinin orta gerilim ayırıcı konum bilgileri,
• Trafo merkezlerindeki kesici, ayıncı konum bilgileri,
• Yüksek gerilim iletim hatlarının kesici tekrar kapama bilgileri,
• Santral ünite trafolarmın kademe pozisyon bilgileri,
• Ototrafo ve trafolann yülde kademe değiştirici pozisyon bilgileri,
• Toprak ayıncısı konum bilgileri,
• 400 kV ve 154 kV baralann gerilim durumu (enerjilenme durumu),
• Yük frekans kontrolü ile ilgili bilgiler,
• Hız regülatörleri droop ayarlan,
• Hidroelektrik üretim tesislerinde rezervuar seviyesi bilgileri,
• Santral ünitelerinin primer frekans kontrolüne katılım durum bilgisi,
• Rüzgar santralleri için rüzgar hızı, rüzgar yönü, vb. bilgiler.
• Güneş santralleri için talep edilen bilgiler,
• TEİAŞ tarafından talep edilen diğer bilgiler,
Tüm kesici, ayırım, toprak ayıncısı bilgileri birbirini teyit eden iki kontak bilgisi (00: Geçiş, 01:
Açık, 10: Kapalı, 11: Arıza) olarak taşınacaktır.
Tüm durum ve alarm bilgileri 1 milisaniye çözüntirlüldü zaman etiketine sahip olacaktır.
SCADA Sistemi vasıtasıyla santral ve trafo merkezlerinden TEİAŞ' in Yük Tevzi Merkezine
gönderilecek bilgiler ile TEİAŞ'ın Yük Tevzi Merkezinden bu santral ve trafo merkezlerine
gönderilecek kontrol verilerinin yer alacağı Teleinformasyon Planları, Kullanıcılar tarafından
gönderilecek tek-hat şemalan esas alınarak TEİAŞ'ın ilgili Daire Başkanlığı tarafından
hazırlanacaktır. Bu bilgilerin toplanması/gönderilmesi için gerekli olan teçhizatın TEİAŞ'ın
vereceği teknik şartnameye uygun olarak temin ve tesisi ile işletme ve bakımı Kullamcı
tarafından yapılacalctır.
10. Sekonder frekans kontrolüne katılacak santrallere ilgili mevzuat hüldimleri uygulanır.
Sekonder frekans kontrolüne katılacak üretim merkezlerinde tesis edilmesi gereken ve
MYTM'de bulunan AGC programı tarafından gönderilen güç talebi sinyallerine göre sekonder
frekans kontrolü için gerekli olan sistem ve arayüz, AGC programının bütün gerekliliklerini
sağlayacak ve bu programa tam uyumlu olacaktır.
11. Şebeke kısıtlan vb. nedenlerle rüzgar/güneş santrallerinde üretim azaltılması yapılabilmesi
amacıyla TEİAŞ Yük Tevzi Merkezince belirli süreler için gönderilecek set-point değerlerine
uygun olarak üretim miktarları= azaltılmasının sağlanabilmesi için rüzgar/güneş santrallerinde
gerekli sistem TEİAŞ SCADA Sistemine tam uyumlu olarak Kullanıcılar tarafından
gerçekleştirilecektir.
29
12. İletişim bağlantısı için TEİAŞ tarafından uygun görülen ve TEİAŞ'ın mevcut sistemine
uyumlu olarak çalışacak sayı ve kapasitede FİO teçhizatlar, sayısal çoklayıcılar ve gerekli
donanunlann (F/0 kablo uzatımı, F/0 kablo bağlantı kutusu, MDP v.b.) karşı merkezleride
kapsayacak şekilde temini, tesisi, işletme ve bakımı Kullanıcuun sorumluluğundadır. Kurulacak
SDH sistemlerinin TEİAŞ sistemindeki Senkronizasyon (clock) sistemine uyumlu olması
Kullanıcı tarafından sağlanacalctır.
13. Kullanıcı TEİAŞ'ın ilgili Daire Başkanlıldarmın belirleyeceği sayıda, frekans bandında ve
al= kapasitesinde hat tıkacını, TEİAŞ şartnamelerine uygun olarak temin ve tesis edecektir.
Gerekli görülmesi halinde karşı merkezlerdeki hat tıkaçlan da Kullanıcı tarafından temin ve tesis
edilecektir.
14. İletişim cihazları -48 VDC Akü-Redresör grubu ile beslenecelctir. Bu DC güç kaynağı, 400
kV ve 154 kV merkezlerde %100 yedekli (2 redresör, 2 akü grubu) olacaktır. 48 V DC akü
grupları 24 x 2 V akülerden oluşacaktır. Redresör, en az 30 amper değerinde, akü grubu ise en
az 200 amper-saat değerinde olacaktır.
15. Kullanıcı, tesislerinde, iletişim donanımlarının konuşlandınlabileceği uygun bir "Telekom
Odası" ayıracalcur.
16. Kullanıcı şalt sahasında TEİAŞ kullanımı için TEİAŞ tarafından tesis edilen veya Kullanıcı
tarafından tesis edilerek mülkiyetiğullaturn hakkı TEİAŞ'a devredilen fider ve bu fiderin
bağlandığı Enerji İletim Hattının iletişim cihazları ve aksesuarlannın (hat tıkacı, tuner, sızdırma
bobini, Kuranportör, SDH, MUX vb.) temin, tesis, işletme ve balcum TEİAŞ tarafından
yapılacaktır.
17. İletim ve iletişim sisteminin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve yenilenmesi nedeniyle,
kullamcıya ait mevcut ses ve veri iletişim sisteminde ortaya çıkan değişiklik ihtiyaçları, bağlı
olduğu TEİAŞ merkezindeki ihtiyaçlar da dahil, TEİAŞ tarafından yapılacak planlama
çerçevesinde kııllanıcı tarafından yerine getirilecektir.
18. TEİAŞ sistemlerine bağlanacak tüm kullanıcılar, Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği ile ilgili
olarak bu alandaki endüstriyel standartlar uyarınca gerekli önlemleri alacak ve TEİAŞ tarafından
bu konuda istenecek tüm gereklilikleri yerine getirecektir.
30
EK-6
GÜÇ KALITESI 'UÇUM SISTEMI
1. Harmonik Bozulmalar ve Flilcer Ölçüm Sistemi (Güç Kalitesi ölçüm Sistemi)
Kullarucı, "Harmonik ve Fliker Ölçüm Gereklilikleri" yanı sıra diğer güç kalitesi
parametrelerinin ölçümü için; sistem bağlantısının yapılmasından en az 4 ay önce ilgili
Daire Başkanlığımıza başvııracak ve yapılacak planlamaya göre öngörülecek Harmonik
Bozulmalar ve Ffiker Ölçüm Sistemlerini (Güç Kalitesi Ölçüm Sistemi) temin ve tesis
edecektir.
2. Milli Güç Kalitesi Ölçüm Sisteminin Bağlantı Noktası ve Tesisi Montaj
(Nereye ve Nasıl Tesis Edileceği)
Güç kalitesi ölçüm sistemi, sistem kullanıma esas ölçüm noktası/noktalarına
konulacaktır.
Ölçüm sisteminin tesis edileceği merkezde Güç Kalitesi Ölçüm panosunun mevcut
ve müsait olması halinde cihaz bu panoya monte edilecektir. Aksi durumda cihaz pano ile
birlikte kullaıncı tarafından tesis edilecektir.
Uygulamada sorun çıkması halinde TEİAŞ'ın ilgili biriminin görüşleri alınacaktır.
3. Ölçüm Parametreleri ve Gerekli Ölçüm Doğruluğu
Tesis edilecek ölçüm cihazları Tablo-1'de verilen güç kalitesi parametrelerinin aşağıda
belirtilen standartlara uygun olarak kesintisiz ölçüm ve analizini yapabilmelidir.
• WC 61000-4-30 Ed2.0 (2008-10) Elektromanyetik uyumluluk, Bölüm 4-30: Deneyler
ve ölçme teknikleri (enerji kalitesi ölçme yöntemleri)- A Suufi (Class — A)
• IEC 61000-4-7 Ed2.1 (2009-10) Elektromanyetik uyumluluk, Bölüm 4-7: Deneyler ve
ölçme teknikleri (harmonik ve ara harmonik) — 1. Suuf (Class — 1)
• IEC 61000-4-15 Ed2.0 (2010-08) Elektromanyetik uyumluluk, Bölüm 4-15: Deneyler
ve ölçme teknikleri (kırpışma ölçer)- A Sınıfi (Class — A)
• IEC 61000-2-4 Ed2.0 (2002-06) Elektromanyetik uyumluluk (EMU) — Bölüm 2-4: Çevre
- Düşük frekanslı iletilen bozulmalar için sanayi tesislerindeki uyumluluk seviyeleri
Tablo 1. Ölçülmesi gerekli olan güç kalitesi değişkenleri
Ölçüm
Aralığı
istenilen (Ölçüm Ölçüm Ölçü len Ölçüleri hassasiyeti bu Ölçüm UygunlukBüyüklülder Fazlar Hassasiyeti (S) Periyodu aralıkta
geçerli
olacaktır)
Tüm fazlar IEC 61000-4-30 42.5Hz-5sz Frekans 10dacika içintek ±10 mHz ASuufi değer
31
Nominal Nominal
Şebeke IEC 61000-4-30 gerilimin Gerilimi 10 dakika Tüm fazlar gerilimin A Sınıfı %10- %150'si ±%0.1'i Büyüklüğü arası
Nominal Tüm fazlarŞebeke Akımı aerilimin Nominal akımın —. 10 dakika IEC 61000-4-30 ve Nötr %150'sı ±%0.1,ı• %10- Büyüklüğü Akımı arası
IEC 61000-4-
15'te verilen
IEC 61000-4-30 dikdörtgensel Şebeke A Sınıfı Tüm fazlar 0.2-10 Pst test sinyalleri Gerilimi 10 dakika (IEC 61000-4- için Pst ±%5 lerpışması 15) doğrululda
ölçülebilmelidir.
%O - %5 arası Ölçülen
Şebeke Tüm fazlar Negatif bileşenin pozitif IEC 61000-4-30 için tek bileşen Gerilimi 10 dakika bileşene oranının A Sınıfi Dengesizliği değer %O- % 5 Sıfır ±%0.15 i
bileşen
Eğer ölçülen
gerilim nominal
IEC 61000-2-4 gerilimin %l'ine
IEC 61000-4-30 standardında eşit veya Tüm A Sınıfı 3 sınıf büyükse, fazlar, 50. Gerilim uygunluk limit Ölçülen Gerilim 10 dakika (IEC 61000-4- H oniğHarmonikleri değerlerinin harmoniğinin 7, e kadar IEC 61000-24) %10-%200'ü ±%5'i, değilse
arası nominal gerilim
harmoniğinin
±% 0,05'i
Eğer ölçülen
gerilim nominal
IEC 61000-2-4 gerilimin
IEC 61000-4-30 Tüm standardında %linden
A Sınıfı fazlar, 50. 3 sınıf büyükse,
Gerilim Ara 10 dakika (IEC 61000-4- Ara uygunluk limit Ölçülen gerilim Harmonikleri 7, Hannonig değerlerinin ara harmoniğinin
IEC 61000-2-4) e kadar %10-%200'ü ±%5'i, değilse
arası nominal gerilim
harmoniğinin
±% 0,05'i
Eğer ölçülen
IEC 61000-2-4 akım nominal
IEC 61000-4-30 standardında akımın %3'üne Tüm fazlar A Saufı 3. sımf eşit veya Akım 50. 10 dakika (IEC 61000-4- H .n. uygunluk limit büyükse, Harmonikleri 7, anTi°n1b değerlerinin Ölçülen Akım e kadar IEC 61000-2-4) %10-%200'ü harmoniğinin
arası ±%5'i, değilse
nominal ak=
32
harmoniğinin
±% 0,15'i
Eğer ölçülen
akım nominal
akımın %nine
IEC 61000-2-4 Tüm fazlar eşit veya IEC 61000-4-30 standardında ve Nötr büyükse, ölçülen A Sınıfi 3. sınıf Akım Ara Akımı, alum 10 dakika (IEC 61000-4- uygımluk limitHarmonikleri 50. Ara harmoniginin 7, değerlerinin H onig ±%5I, IEC 61000-2-4) %10-%200' ü e kadar değilse nominal arası akım
harmoniğinin
±% 0,15'i
Nominal Nominal Gerilim Alt IEC 61000-4-30 gerilimin 10 dakika Tüm fazlar gerilimin Sapma A Sımfi %10- %150'si . 1%0.1'1
arası
Nominal Nominal Gerilim Üst IEC 61000-4-30 gerilimin 10 dakika Tüm fazlar gerilimin Sapma A Sınıfı %10- %150'si . ±%0.1'ı
arası
Eğer ölçülen güç
150 W'a eşit
IEC 61000-4-30 veya büyükse ise
A Sınıfı ölçülen aktif Aktif Güç 10 dakika Tüm fazlar (IEC 61000-4- gücün ±%l'i,
7) değilse (P< 150
W) ise ±1,5 W
IEC 61000-4-30 Reaktif Güç 10 dakika Tüm fazlar A Suufi
IEC 61000-4-30Görünen Güç 10 dakika Tüm fazlar A Sımfi
IEC 61000-4-30Güç Faktörü 10 dakika Tüm fazlar A Sınıfı
4. Olay Kaydı
Güç kalitesi ölçtim cihazları, çukur (sag), tepe (swell) ve kesinti (interruption)
türlerindelci güç kalitesi olaylarını tespit ederek alum ve gerilim dalga şekillerini 25600
örnek/saniye hızında kayıt edebilmelidir.
Güç kalitesi olayları 3 saniyeden kısa sürtlyorsa "kısa süreli", 3 saniyeden uzun sürtlyorsa
"uzun süreli" olarak ifade edilir. Kısa süreli olaylarda tek olay dosyası, uzun süreli bir olay
durumunda ise olayın başlangıç ve bitişine ait 2 farklı olay dosyası kaydı oluşturulmalıdın
Bir olay tespit edildiğinde, olay kısa sıkeliyse veya uzun süreli bir olayın başlangıcıysa,
olay zamanından 0.5 saniye öncesinden olay zamanının 2.5 saniye sonrasına kadar, eğer olay
33
uzun süreli bir olayın bitişiyse, olay zamanından 2.5 saniye öncesinden 0.5 saniye sonrasma
kadar geçen 3 saniyelik süreye ait gerilim ve akım ham verilen, olay bilgileriyle birlikte kayıt
edilmelidir.
Tablo 2. Ölçülmesi gerekli olan güç kalitesi olaylan
Temel Ölçüm
Periyodu / ölçülen Ölçülen Büyüklükler Uygunluk Değerlendirme Fazlar
Periyodu
Her yanıtı Şebeke Gerilim Çukuru IEC 61000-4-30 Tüm fazlar çevrim
Her yarım Şebeke Gerilim Tepesi IEC 61000-4-30 Tüm fazlar çevrim
Şebeke Gerilim Her yarım IEC 61000-4-30 Tüm fazlar Kesintisi çevrim
5. Haberleşme
Güç kalitesi ölçüm cihazları kayıt etmiş oldukları güç kalitesi ölçüm ve olay verilerini
bağlantı anlaşmasını yapan iletim sistemi kullanımında bulunan bir sımucuya alctarabilecektir.
Bu veriler 5.1 maddesinde anlatılan dosya yapısında güvenli dosya aktanm protokolü (sflp) ile
TEİAŞ tarafından kesintisiz olarak erişilebilir bir klasörde depolanacaktır. Güç kalitesi ölçüm
dosyalannın her biri toplam bir saatlik verilerden oluşmalıdır. Olay verilen ise her bir olay için
3 saniyelik ham verilerden oluşmalıdır. TEİAŞ Milli Güç Kalitesi Izleme Sistemi sunuculan
tarafından bu klasöre periyodik olarak erişilerek verilerin TEİAŞ Milli Güç Kalitesi Izleme
Sistemine aktanmını gerçekleştirilecelctir.
Güç Kalitesi Ölçüm ve Olay Verileri Dosya Yapılan TEİAŞ tarafmdan Sistem
Kullanımına sağlanacak ve ilgili kullanım bu dosya yapısına uygun yazılımı temin edecektir.
6. Veri Depolama
Haberleşme durumunun uygun olmadığı durumlarda ölçüm verilerinin kaybolmaması
için söz konusu cihaz en az 6 ay boyunca ölçüm sonuçla= saklayacak veri depolama
kapasitesine haiz olmalıdır.
7. Ölçüm Senkronizasyonu
Güç kalitesi problemlerinin kaynaklarının doğru olarak adreslenebilmesi için söz konusu
cihaz GPS+NTP üzerinden zaman senkroni7asyonu yapma yeteneğine haiz olmalıdır. Zaman
belirsizliği IEC 61000-4-30 Ed2.0 (2008-10) standartma göre 20 milisaniyeden küçük olmalıdır.
Bu özellik ölçüm periyotlannın senlcronize (eş zamanlı) olarak alınması ve dolayısıyla güç
kalitesi problemlerinin kaynaklarının ve sisteme olan etkilerinin tespiti için önem taşımaktadır.
Ayrıca ölçüm ve analizlerin eş zamanlı olması için IEC 61000-4-30 Ed2.0 (2008-10)
standartma göre ölçüm periyotlan 10 dakika başlarında başlamalıdır.
34
EK-7
TEMİNATLAR
A-
1- Bağlantı kapsamındaki yatırunın kullarneı tarafından yapılması halinde mali
yükümlülükler ve anlaşma yülcümlülülclerinin teminat altma alınabilmesini teminen
Anlaşma imzalanmadan önce Ek-4 Tesis Sözleşmesi Madde 2-A' da belirtilen toplam
TL kadar derhal nakdetahmini keşif bedelinin %20'si oranında
çevrilebilen kesin ve süresiz teminat mektubunun TEIAŞ'ın ilgili birimine sunulması
gerekmektedir. Kullanıcıdan tesis amacıyla alınan teminatın, bağlantı kapsammdaki
tesislerin geçici kabul onayı sonrası %50'si; kesin kabul onayı sonrasında ise kalan %50'si
iade edilecektir.
2- Bağlantı kapsamındaki yatırımın finansmanı= kullanıcı tarafından sağlanması
halinde Bağlantı Anlaşmasının eki olmak üzere hazırlanacak bir Ön Anlaşmada finansman
koşulları belirlenecektir.
3- Sisteme bağlantı tesislerinin TEİAŞ tarafından yapılması halinde mali
yükümlülükler ve anlaşma yükümlülüklerinin teminat altına almabilmesini teminen,
Anlaşma imzalamadan önce Ek-4 Tesis Sözleşmesi Madde 2-B'de belirtilen TEİAŞ
tarafından yapılacak tesis ve kamulaştırma işlerine ait TEİAŞ Yatırım Programında yer alan
TL kadar derhal nakde çevrilebilen kesin ve proje bedelinin %100 oranında
süresiz teminat mektubunun TEİAŞ'm ilgili birimine sunulması gerekmektedir.
Ek-4 Tesis Sözleşmesi Madde 2-B kapsammdalci işler uyarınca TEİAŞ tarafından
yapılacak enerji iletim tesislerine ilişkin alınan teminat mektubu, iletim varlıklarının en son
geçici kabul onay tarihinden itibaren onuncu yılın sonuna kadar TEİAŞ tarafından muhafaza
edilir ve onuncu yılın sonunda iade edilir.
B-
iletkenli hattın ve Ek-4 Tesis Sözleşmesi Madde 2-A da anılan
sahasına yönelik kamulaştırma çalışmalarunn teminat altına
almabilmesini teminen, Anlaşma imzalamadan önce Kullanıcı tarafından Ek-4 Tesis
Sözleşmesi Madde 2-A' da yer alan EİH için belirlenen tahmini keşif bedelinin %25'i ile TM
TL bedele için belirlenen tahmini keşif bedelinin %5'nin toplamı olan
karşılık gelen derhal nakde çevrilebilen kesin ve süresiz teminat mektubu olarak TEİAŞ'ın ilgili
birimine sunulması gerekmektedir.
ve/veya TM için Bağlantı Anlaşması kapsamında Kullanıcının yapmakla yükümlü olduğu
işlerin tamamlanmış olması ve tesisin tamamlanarak geçici kabulün onaylanması halinde
teminat mektubu TEİAŞ tarafından iade edilecektir.
35
TEİAŞ j j
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
BAĞLANTI ANLAŞMASI
Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda
belirtilen Kullanıcıya at ............................. eee ğ
tesislerinin, (o Elektrik (Piyasası (Kanunu Ove ilgili omevzuat (uyarınca
sema ma «e e İSİN, » e ee e e GİRİLİR, ee bağlanması için gerekli hüküm ve şartları içermektedir.
“a.a uae...
TEİAŞ Genel Müdürlüğü
Nasuh Akar Mah.
Türkocağı Cad. No:12
T blok BalgatANKARA
Kanuni Adresleri
Temsile Yetkili Kişiler ve
İmzaları
Bu anlaşma, genel hükümleri içeren Birinci Bölümü ve özel hükümleri ve ekleri içeren
İkinci Bölümü ile birlikte ayrılmaz bir bütündür.
BİRİNCİ BÖLÜM
MADDE 1. BAĞLANTI BİLGİLERİ:
Bağlantı bilgileri Ek-I'de belirtilmiştir.
MADDE ?2. TEİAŞ'IN BAĞLANTI NOKTASINDAKİ TESİS VE/VEYA
TEÇHİZATINA İLİŞKİN BİLGİLER:
TEİAŞ'ın bağlantı noktasındaki tesis ve/veya teçhizatına ilişkin bilgiler Ek-2'de
belirtilmiştir.
MADDE 3. ANLAŞMA GÜCÜ
Kullanıcı; bağlantı noktasından bu Anlaşma ve/veya Sistem Kullanım Anlaşması revize
edilmeden maksimum enerji alış kapasitesinin üzerinde elektrik enerjisi alamaz, bağlantı
noktasına maksimum enerji veriş kapasitesinin üzerinde elektrik enerjisi veremez.
Kullanıcının maksimum alış ve/veya veriş kapasitelerini ihlal etmesi veya TEİAŞ'ın
Kullanıcıya taahhüt ettiği kapasiteyi sağlayamaması durumunda, TEİAŞ ile Kullanıcı arasında
imzalanan Sistem Kullanım Anlaşması hükümleri uyarınca işlem yapılır.
MADDE 4. MÜLKİYET SINIRLARI ve SAHA SORUMLULUK ÇİZELGESİ:
TEİAŞ ile Kullanıcı arasındaki tesis ve/veya teçhizatın mülkiyet sınırları Ek-3'te
belirtildiği şekildedir. Saha Sorumluluk Çizelgesi Elektrik Şebeke Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesini izleyen onbeş gün içerisinde veya bağlantının
tesis edilmesinden onbeş gün önce Kullanıcı tarafından düzenlenerek TEİAŞ ilgili Bölge
Müdürlüğüne onaylanmak üzere sunulur.
MADDE 5. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER:
A. İletim Sistemi Varlıklarının Kullanıcı Tarafından Tesis Edilmesi veya
Ettirilmesi:
Üretim ve tüketim tesislerinin sisteme bağlantısı için yeni iletim tesisi ve bu tesisin
sisteme bağlanabilmesi için yeni iletim hatlarının yapılmasının gerekli olduğu hâllerde; bu
tesislerin yapımı için TEİAŞ'ın yeterli finansmanının olmaması veya zamanında yatırım
planlaması yapılamaması durumlarında, söz konusu yatırımlar, bu tesise bağlantı talebinde
bulunan tüzel kişi veya kişilerce, ilgili mevzuat kapsamındaki teknik standartlar sağlanarak
müştereken yapılabilir veya finanse edilebilir. Yapılan yatırımın tutarı ilgili tüzel kişi veya
kişiler ile TEİAŞ arasında yapılacak bir tesis sözleşmesi ile bağlantı ve sistem kullanım
anlaşmaları çerçevesinde geri ödenir. Geri ödeme süresi üretim ve tüketim tesisleri için en fazla
on yıldır.
Genişleme yatırımı veya yeni yatırımın Kullanıcı tarafından yapılması veya
finansmanının sağlanması halinde, TEİAŞ ile Kullanıcı arasında Ek-4*de yer alan “Tesis
Sözleşmesi” yapılır.
Kullanıcı ile imzalanan Sistem Kullanım Anlaşmasının anlaşma hükümleri çerçevesinde
feshi halinde Kullanıcı bu Anlaşma kapsamında yaptığı harcamalar için herhangi bir hak
talebinde bulunamaz.
B. Mali Yükümlülükler:
1.İşletme ve Bakım Masraflarının Karşılanması:
Bağlantı varlıklarının işletme ve bakım masrafları, mülkiyet sınırları dahilinde ilgili
taraflarca karşılanır.
2.Diğer Masraflar:
Bu Anlaşmadan doğan ya da ileride doğabilecek vergi, resim, harç ve bunlar gibi
yükümlülükler ile diğer masrafların tamamı kullanıcıya aittir.
C. Teknik Hükümler:
1.Veri Sağlama:
Kullanıcı, bağlantının gerçekleştirilmesi için talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi
TEİAŞ'a vermekle yükümlüdür.
2.Koruma ve Ölçü Sistemi:
1, Koruma:
Kullanıcı koruma sitemi ile ilgili tasarımlarını TEİAŞ'ın yürürlükteki teknik
şartnamelerine, Elektrik Şebeke Yönetmeliği ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak hazırlayarak
TEİAŞ”a sunmak ve koruma ayarlarını TEİAŞ ile varacağı mutabakat uyarınca TEİAŞ'ın
kontrol ve koordinasyonu altında yapmakla yükümlüdür.
Kullanıcı;
a) TEİAŞ tarafından gerek görülmesi halinde sub-senkron rezonans koruması tesis
etmek zorundadır.
b)TEİAŞ tarafından belirlenen nitelikte izolatör kullanmakla yükümlüdür.
c) Arıza giderme süresini TEİAŞ'ın onayı olmaksızın değiştiremez.
2. Ölçü Sistemi:
a) Ölçü sisteminde yer alan sayaçlar, ana sayaç grubu ve yedek sayaç grubu olmak
üzere aynı karakteristiklere sahip iki gruptan oluşur. Sayaçlar ve ölçü transformatörlerinin
taşıyacağı özellikler ilgili mevzuata uygun olmak zorundadır.
b) Ölçü sistemi ile ilgili projeler, ilgili mevzuata uygun olarak kullanıcı tarafından
hazırlanır ve TEİAŞ'ın onayına sunulur.
c) İlgili mevzuata göre seçilen ve ölçü sisteminde yer alan teçhizat ile ilgili fabrika test
raporları, kataloglar (İngilizce, Türkçe), kullanım kılavuzları (İngilizce, Türkçe) kullanıcı
tarafından TEİAŞ”a verilir.
Kullanıcı, ölçü sisteminin karşılıklı kayıt altına alınması, ölçü sistemini oluşturan
teçhizatın projeye göre kontrolü ve hassasiyet testleri için TEİAŞ'a başvuruda bulunmakla
yükümlüdür. Bu çalışmalar, TEİAŞ ve kullanıcı tarafından müştereken yürütülür.
3. İletişim:
TEİAŞ”ın ilgili Yük Tevzi ve sistem işletim merkezleri ile Kullanıcı tesisleri arasındaki
ses ve bilgi iletişimi ile koruma sinyalizasyonu, TEİAŞ'ın mevcut iletişim araç ve gereçlerine
(Ek-5) uyumlu olarak Kullanıcı tarafından temin ve tesis edilecek olan donanım ve yazılım ile
sağlanır.
Sistem kontrol ve veri toplama işlevinin yürütülmesi için gerekli uzak terminal birimi,
donanım, yazılım, iletişim linki ve cihazlar Ek-5'te yer alan şartlar çerçevesinde Kullanıcı
tarafından tasarımlandırılır ve söz konusu tasarımlar TEİAŞ tarafından onaylanmasını müteakip
tesis edilir.
Kullanıcının üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi olması durumunda, TEİAŞ ile
Kullanıcı arasında yapılacak yan hizmetler anlaşması kapsamında sekonder frekans kontrolü
için belirlenen üretim tesisi ünitelerine, Milli Yük Tevzii Merkezindeki (MYTM) otomatik
üretim kontrolü sistemi tarafından gönderilen sinyalleri alan ve bunları otomatik üretim kontrolü
programının gereklerine tam uyumlu olarak işleyen donanım, Kullanıcı tarafından TEİAŞ'ın
görüşü doğrultusunda tasarımlandırılır ve söz konusu tasarımlar TEİAŞ tarafından
onaylanmasını müteakip temin ve tesis edilir.
Kullanıcı ve TEİAŞ”ın ilgili Yük Tevzi merkezleri arasındaki veri iletişimi, MYTM
kurallarına, iletim sisteminde kullanılan iletişim protokolü (EC 870.5.101) ve iletişim ortamına
uygun olarak sağlanır. İletim sisteminin izlenmesi amacıyla Kullanıcı tesisinden alınan bilgiler,
nihai tek hat şemasının Kullanıcı tarafından sağlanmasından sonra, TEİAŞ tarafından
Kullanıcıya bildirilir ve bu sinyaller Kullanıcı tarafından TEİAŞ'ın ilgili merkezlerine iletilmek
üzere temin edilir. TEİAŞ sisteminde kullanılan iletişim protokolünun ((EC 870.5.101)
detayları, tasarım aşamasında TEİAŞ tarafından Kullanıcıya verilir.
Kullanıcı ile TEİAŞ arasında, idari, mali ve ticari konularda bilgi alışverişi ve
dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri için kullanılacak ve Kullanıcı tesisinde kurulacak Bilgi
Teknolojisi (BT) Şebeke sistemi TEİAŞ'ın kullandığı standard ve kurallara uygun olarak
Kullanıcı tarafından temin ve tesis edilir.
İletişimle ilgili donanımların ne zaman, ne şekilde, nereye ve nasıl tesis edileceği
TEİAŞ”ın görüşleri doğrultusunda belirlenir.
İletişim sistemlerinin uyumlu çalışabilmesi ve teknolojik gereklilikler nedeniyle tüm
iletişim donanımları bir bütün olarak projelendirilip, temin ve tesis edilir. Bu nedenle
Kullanıcıya özgü iletişim donanımlarının projelendirilmesi, temini, tesisi ve işletme-bakımı
konuşlandırma yerine bakılmaksızın TEİAŞ'ın öngördüğü ilkelere göre yapılır. Kullanıcı bu
yükümlülüklerini TEİAŞ'ın denetiminde gerçekleştirir.
Kullanıcı, yukarıdaki yükümlülükleri ile ilgili olarak gereksinim duyduğunda bedeli
karşılığında, TEİAŞ'dan mal ve hizmet temin edebilir.
4. Güç Kalitesine İlişkin Hususlar:
Kullanıcının tesis ve/veya teçhizatı ile şalt sahalarındaki kısımları, ilgili mevzuatta
belirlenen sınır değerlerde oluşan harmonik bozulmalar ve fliker şiddetinden dolayı ortaya
çıkabilecek etkilere dayanacak şekilde tasarımlandırılır.
Kullanıcının tesisinde harmonik bozulmaya yol açan yüklerin/üretimlerin ve İliker
değerlerinin Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde yer alan sınır değerlerini geçmemesini sağlamak
Kullanıcının sorumluluğundadır.
Kullanıcı Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yükümlü
olduğu ve Ek-6'da belirtilen teknik karakteristikleri haiz güç kalitesi ölçüm sistemlerini temin
ve tesis ederek işletmekle yükümlüdür.
5. Faz Dengesizliği:
Kullanıcının iletim sistemine bağlı tesis ve/veya teçhizatı ile şalt sahalarındaki
kısımları, faz dengesizliğinden dolayı ortaya çıkacak dalga şekli bozulmalarına dayanacak
şekilde tasarımlandırılır. Kullanıcı Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin faz dengesizliğine ilişkin
hükümlerine uymakla yükümlüdür.
İletim sistemi elemanlarının planlı olarak devre dışı edilmeleri ile ortaya çıkan faz
dengesizliklerine; toplam harmonik bozulma seviyesinin bağlı oldukları gerilim seviyesi için
tanımlanan uyumluluk sınır değerlerini geçmemesi, sık olmaması ve kısa süreli olması kaydı ile
TEİAŞ”ın onayı ile izin verilebilir.
6. Kompanzasyon:
İletim sistemine doğrudan bağlı tüketiciler ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin her
bir ölçüm noktasında çekecekleri endüktif reaktif enerjinin/verecekleri kapasitif reaktif
enerjinin, aktif enerjiye oranı ilgili mevzuata uygun olmak zorundadır. İlgili mevzuata
uygunluğun kontrolü, ölçüm noktasında ölçülen MWh ve MVARI değerleri kullanılarak yapılır.
Kullanıcı kompanzasyona ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uygulamakla yükümlüdür.
MADDE 6. ERİŞİM ve MÜDAHALE HAKLARI:
Bağlantı ve iletim sistemi varlıkları ile ölçüm sistemlerine erişim ve tarafların
birbirlerinin tesis ve/veya teçhizatına müdahalesi hususunda Elektrik Piyasası Bağlantı ve
Sistem Kullanım Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.
MADDE 7.PARALELE GİRME:
İletim sistemi ile üretim tesislerinde paralele girme işlemine ilişkin alınması gerekli
tüm tedbirler (koruma, kilitleme, iletişim gibi), Kullanıcı tarafından alınır ve paralele girme
işlemi TEİAŞ ilgili Bölge Yük Tevzi Merkezinin komuta ve talimatları doğrultusunda Kullanıcı
tarafından Kullanıcı tesislerinde gerçekleştirilir.
MADDE 8. MÜCBİR SEBEP HALLERİ:
Mücbir sebep hallerinde Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin
ilgili hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.
MADDE 9. KULLANICI BAĞLANTISININ VE/VEYA ENERJİSİNİN
KESİLMESİ:
Kullanıcı bağlantısının ve/veya enerjisinin kesilmesi hususlarında Elektrik Piyasası
Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.
MADDE 10. İLETİM SİSTEMİNDEN AYRILMA:
Kullanıcının iletim sisteminden ayrılması Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem
Kullanım Yönetmeliğinin ilgili hükümlerindeki şartlara tabidir. Kullanıcının iletim sisteminden
ayrılması durumunda Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.
MADDE 11. TEMİNATLAR:
Kullanıcı Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin ilgili
hükümleri doğrultusunda TEİAŞ”a teminat verir.
Bağlantı yapılıp tüm yükümlülükler yerine getirildikten sonra Kullanıcının teminatı Ek-
7'de belirtilen şekilde iade edilir.
MADDE 12. DEVİR, TEMLİK VE REHİN:
Kullanıcı, bu Anlaşma kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini devir, temlik ve
rehne konu edemez.
MADDE 13. HİZMET ALIMI:
TEİAŞ ile Kullanıcı, önceden birbirlerinin yazılı onayını almaksızın, bu Anlaşma
kapsamındaki yükümlülüklerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hizmet alımı yoluyla
başkalarına gördürebilir. Hizmet alımı yoluna gidilmesi, bu Anlaşma ile ilgili mevzuat
hükümleri kapsamındaki yükümlülüklerin devri anlamına gelmez.
Hizmet alımında bulunan Kullanıcı, bu durumu uygulamanın başlamasından en az üç
iş günü öncesinden TEİAŞ”a yazılı olarak bildirir.
MADDE 14. GİZLİLİK:
Taraflar, ilgili mevzuatın uygulanması sonucu veya piyasa faaliyetleri veya başka bir
yolla sahip oldukları ticari öneme haiz bilgilerin gizli tutulması için gerekli tedbirleri almak ve
kendi iştirakleri ve/veya hissedarları olan tüzel kişiler dahil üçüncü şahıslara açıklamamak ve
ilgili mevzuat ile öngörülen hususlar dışında kullanmamakla yükümlüdür.
MADDE 15. FERAGAT:
Kullanıcı yazılı olarak haklarından feragat etmediği sürece; ilgili mevzuat ve bu
Anlaşma kapsamındaki hakların kullanılmasındaki gecikme, bu haklarını kısmen veya tamamen
ortadan kaldırmaz ve bu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez. Bir hakkın kısmen
kullanılması, bu hakkın veya başka bir hakkın ileride kullanımını engellemez.
MADDE 16. CEZAİ ŞARTLAR
Kullanıcının ilgili mevzuat ile Sistem Kullanım Anlaşması ve/veya bu Anlaşma
hükümlerinin herhangi birini ihlal etmesi durumunda, TEİAŞ, Kullanıcı ile imzalanan Sistem
Kullanım Anlaşmasında belirtilen cezai şartları uygular.
MADDE 17. EK PROTOKOLLER/EK SÖZLEŞMELER:
Taraflar, karşılıklı mutabakat sağlamaları halinde aralarında mevzuat çerçevesinde bu
Anlaşmaya ek olarak ilave ve/veya değişiklik protokolleri/sözleşmeleri yapabilirler.
Bu Anlaşmanın Birinci Bölümünde yer alan Genel Hükümler, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu kararı ile değiştirilebilir.
MADDE 18. TADİLATLAR:
Tadilatlar Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği hükümleri
uyarınca yapılır.
MADDE 19. SONA ERME:
Bu Anlaşma;
a) Kullanıcının lisans sahibi olması durumunda lisansının iptal edilmesi veya sona
ermesi halinde,
b) Kullanıcının iflasının kesinleşmesi ve tasfiye memuru atanması hallerinde,
c) Bu anlaşmanın eki olan tesis sözleşmesinin feshi halinde,
mali yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla kendiliğinden veya Kullanıcı tarafından
yazılı olarak başvurulması halinde tarafların mutabık kalacakları tarihte sona ermiş kabul
edilecektir.
MADDE 20. KISMİ HÜKÜMSÜZLÜKTE ANLAŞMANIN GEÇERLİLİĞİ:
Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün, batıl, hükümsüz, geçersiz, uygulanamaz veya
mevzuata aykırı olduğu tespit edilirse; bu durum Anlaşmanın geri kalan hükümlerinin
geçerliğini kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaz.
MADDE 21. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:
TEİAŞ ile kullanıcı bu anlaşmanın hükümleri veya anlaşma hükümlerinde yapılacak
değişiklikler üzerinde mutabakata varamazlarsa, oluşan ihtilafların çözümü için öncelikle
Kuruma başvuruda bulunabilirler.
Bu anlaşmanın uygulanmasında TEİAŞ ile kullanıcı arasında çıkabilecek
anlaşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 22. BİLDİRİMLER:
Bildirimler, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır. Bildirim
adresinde bir değişiklik olması durumunda Kullanıcı, adres değişikliğini, adres değişikliği
gerçekleşmeden önceki üç iş günü içerisinde TEİAŞ'a yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu
bildirimin belirtilen süre içerisinde yapılmaması durumunda mevcut en son adrese yapılmış
tebligatlar geçerli kabul edilir. TEİAŞ'ın adres değişikliği, resmi internet sayfasında
yayımlanarak bildirilir.
MADDE 23. MEVZUATA UYUM:
Bu Anlaşmanın yürürlük tarihinden sonraki mevzuat değişiklikleri taraflar için
bağlayıcıdır.
MADDE 24. YÜRÜRLÜĞE GİRME:
Kullanıcıya imzalanmak üzere gönderilen bu Anlaşma; Anlaşmadan kaynaklanan
ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilerek, 30 gün içerisinde TEİAŞ'a gönderilmesini
müteakip TEİAŞ tarafından imzalanmakla yürürlüğe girer.
Ekler:
1) Bağlantı Bilgileri,
2) Bağlantı Noktasındaki TEİAŞ'a ait Tesis ve/veya Teçhizatın Özellikleri
3) Mülkiyet Sınırları Çizelgesi,
4) Tesis Sözleşmesi,
5) İletişim Sistemi,
6) Güç Kalitesi Ölçüm Sistemi,
7) Teminatlar.
İKİNCİ BÖLÜM
EK-İa
ÜRETİCİLER İÇİN BAĞLANTI BİLGİLERİ
Tesisin Adresi
Lisans Tarihi ve No'su
Transformatör Merkezi/BİH
Gerilim Seviyesi
Ölçüm Noktası Tek hat şemasında belirtildiği gibi
Maksimum Alış Kapasitesi EE PAN AŞ MW
Maksimum Veriş Kapasitesi” A MW
Prensip Tek Hat Şeması”
) Üretim lisansındaki kurulu güç değerinden az olmamalıdır.
Prensip Tek Hat Şeması, söz konusu tesisin Ölçüm Noktası ve İletim Sistemine
Bağlantılarıyla ilgili bilgileri içermelidir.
” Kullanıcıya özgü bağlantı koşulları varsa EK-Id'de yer verilecektir.
İKİNCİ BÖLÜM
EK-1b
OTOPRODÜKTÖR veya OTOPRODÜKTÖR GRUBU İÇİN BAĞLANTI
BİLGİLERİ
Tesisin Adresi
Lisans Tarihi ve Nosu
Transformatör Merkezi / EİH
Gerilim Seviyesi :
Ölçüm Noktası : Tek hat şemasında belirtildiği gibi.
Maksimum Alış Kapasitesi e e EİN MW
Maksimum Veriş Kapasitesi e «e SERİ MW
Prensip Tek Hat Şeması”
I) Prensip Tek Hat Şeması, söz konusu tesisin Ölçüm Noktası ve İletim Sistemine
Bağlantılarıyla ilgili bilgileri içermelidir.
” Kullanıcıya özgü bağlantı koşulları varsa EK-ld?de yer verilecektir.
İKİNCİ BÖLÜM
EK-ic
TÜKETİCİLER İÇİN BAĞLANTI BİLGİLERİ
Tesisin Adresi
Transformatör Merkezi/EİH
Gerilim Seviyesi
Ölçüm Noktası : Tek hat şemasında belirtildiği gibi.
Maksimum Alış Kapasitesi NN MW
Maksimum Veriş Kapasitesi 2, , MW
Prensip Tek Hat Şeması”
) Prensip Tek Hat Şeması, söz konusu tesisin Ölçüm Noktası ve İletim Sistemine
Bağlantılarıyla ilgili bilgileri içermelidir.
) Kullanıcıya özgü bağlantı koşulları varsa EK-1d'de yer verilecektir.
iğ
İKİNCİ BÖLÜM
EK-id
KULLANICININ SİSTEME BAĞLANTI KOŞULU
m m tesislerinin sisteme bağlantısı için, TEİAŞ tarafından eş zamanlı
olarak yapılması gereken bağlantı ve sistem güçlendirme yatırımları veya diğer bir sistem kullanıcısı
tarafından yapılması gereken iletim tesisi yatırımları (TM, EİH vb.) aşağıda belirtilmiştir. Aşağıda
belirtilen bu yatırımlar tamamlananakadar.......................... 'nın Sistem Kullanım Anlaşması
yapılmayacaktır. Gerekli bağlantı ve sistem güçlendirme yatırımları veya diğer bir kullanıcı
tarafından yapılması gereken iletim tesisi yatırımları tamamlanmadan üretim/tüketim tesisinin farklı
bir bağlantı şekli ile (farklı gerilim ve farklı bağlantı şekli) devreye girmesi halinde ise, kapasitenin
sağlanamaması riski ................... tarafından üstlenilecek olup; ....................... 'nın bu
yöndeki zararları TEİAŞ tarafından tazmin edilmeyecektir.
TEİAŞ tarafindan yapılması gereken bağlantı ve sistem güçlendirme yatırımları veya diğer bir
sistem kullanıcısı tarafından yapılması gereken iletim tesisi yatırımları:
12
EK-2
BAĞLANTI NOKTASINDAKİ TEİAŞ'A AİT TESİS VE/VEYA TEÇHİZATIN
ÖZELLİKLERİ:
Kullanılacak primer ve sekonder teçhizat TELAŞ”ın yürürlükteki teknik şartnamelerine ve ilgili
yönetmeliklere uygun olarak, TELAŞ”'ın onayı alındıktan sonra; temin, tesis ve test edilecektir.
13
EK-3
MÜLKİYET SINIRLARI
a) Mülkiyet sınırının yazılı ifadesi:
b) Mülkiyet sınırının Prensip Tek Hat Şeması üzerinde gösterimi:
14
EK-4
TESİS SÖZLEŞMESİ
Bu Sözleşme; Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca iletim sistemi
varlıklarının isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen kullanıcı
tarafından tesis edilmesi ve/veya finanse edilmesi ve/veya TEİAŞ tarafından yapımı ile iletim
sistemine bağlanması için uyulması gereken hüküm ve şartları içerir.
MADDE 1. TARAFLAR:
TEİAŞ « Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No.12 Balgat(ANKARA
Kullanıcı 1 A PA
Kullanıcının Kanuni Adresi O: ........... eee
Kullanıcının sıfatı (Kullanıcının üretim faaliyeti gösteren şirket, dağıtım şirketi
veya tüketici olduğu belirtilir)
Kullanıcının Ticaret Sicil No'su:........................
İmza Tarihi İsusesrrenserasse 101012
MADDE 2. İŞİN KAPSAMI VE TAHMİNİ KEŞİF BEDELİ:
Kullanıcı tesisinin İletim sistemine bağlantısını teminen;
A. Kullanıcı Yapımı Kapsamında;
1. 400/154OGKkV................... TM'de......... adet 400/154/0G kV'luk fider donatılması
ve 400/OG kV, ......... MVA'lk............ adet transformatör tesisi işi (İşin yaklaşık
tahminibedeli............... TI'dır)
2. 40015W0G .................... TM'den itibaren .................... karakteristikli bir EİH
tesisi. (Işin yaklaşık (o tahmini bedeli. ....................... TL'dir.)
(OPGW;............... ee standardında fiber optikli olarak tesis edilecektir.)
ge e. İN kullanıcı şalt sahasında TEİAŞ standartlarına uygun alt yapısı
aşağıdaki maddelerde belirtilen şekilde hazırlanmış (TEİAŞ Kullanımı İçin ) 400/154 kV
... adet yedek hat fideri/trafo fideri yeri bırakılacaktır. (Detayları için madde İşin
Yapılması ve Yapım Koşulları: | bendine bakınız.)
4. İşin damga vergisine tabi toplam keşifbedeli .................... TL'dir.
5. İşin gerçekleşme süresi; Tesis yapımı öncesi işleriçin........... ay, tesis yapımı süresi için
........ ay olmak üzere, toplam ........ aydır.
B. TEİAŞ Yapımı Kapsamında;
İ) SE eye alis ProjeNo'lu.................. Tesisi işi
2 UM. A MN, Nİ Syeşei... ProjeNo'lu.................. Tesisi işi
A-1. ve A-2. bentlerinde belirtilen tesislerin tahmini keşif bedeli ve geri ödemeye esas
gerçekleşen yatırım tutarı; EPDK tarafından onaylanan “Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen
Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi "ne göre;
15
1- İletim Trafo Merkezi ve YG Güç Kablosu Tesisi
a) Tahmini Keşif Bedelinin Belirlenmesi
Tesis Sözleşmesinde yer alan iletim Trafo Merkezi ve YG Güç Kablosu Tesislerinin
tahmini keşif bedeli, bu sözleşmeye konu tesisin prensip tek hat şeması esas alınarak, anlaşmanın
ekinde yer alan tesise ait keşif listesindeki her bir iş kalemi tahmini miktarı ile iş kalemi birim
fiyatlarının çarpımı ve genel toplam alınmasıyla tespit edilir. Anlaşma eki keşif listesindeki iş
kalemlerinin birim fiyatları; Bağlantı Anlaşması imza tarihinden bir ay önceki tarih başlangıç
alınarak, geriye dönük bir yıl içinde (Bağlantı Anlaşması imza tarihinden bir ay öncesi başlangıç
alınarak belirlenen geriye dönük bir yıl içinde, Bağlantı Anlaşmasına esas yapım işiyle aynı
teknik özelliğe sahip en az bir sözleşme bulunmuyorsa, Bağlantı Anlaşması tarihinden geriye
dönük olarak en yakın gerçekleştirilen ilk işin sözleşme fiyatları dikkate alınacaktır) TEİAŞ'ın
Kamu İhale Kanunu'na göre gerçekleştirdiği “Yapım İşi İhaleleri” sonucunda imzalamış olduğu
sözleşmelerdeki, aynı teknik özelliğe sahip iş kalemleri birim fiyatlarının ortalaması alınarak
belirlenecektir.
b) Fiili Durumun Tespiti
Geçici kabul çalışmaları sırasında, onaylı projeler dikkate alınarak, TEİAŞ bölge teşkilatı
ve anlaşmanın tarafı olan iletim sistemi kullanıcısının katılımlarıyla ve imzasıyla, keşif
listesindeki her bir iş kalemi miktarları kontrol edilecek ve bu miktarlardaki artış ya da eksilişler
ve varsa ilave iş kalemleri kaydedilerek bir durum tespit tutanağı düzenlenecektir. Anlaşma eki
keşif listesinde yer almamakla birlikte, onaylı projelerine göre gerçekleştirilerek, miktarı da
girilmek suretiyle geçici kabul çalışmaları sırasında hazırlanan durum tespit tutanakları
kapsamında ödeme yapılacaktır.
çe) Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Metodolojisi
Tesis sözleşmesinde yer alan iletim tesislerinin geri ödemeye esas gerçekleşen yatırım
tutarı, EPDK'nın 16.11.2016 tarih, 6593-20 sayılı Kararı ile onaylanan ve 26.11.2016 tarih,
29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen
Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi” çerçevesinde hesaplanacak, hesaplanan geri ödeme tutarı
Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde
geri ödenecektir.
Geçici kabulün onayını müteakiben 30 takvim günü içinde, anlaşmanın tarafi olan iletim
sistemi kullanıcısı, metodoloji ile belirlenen “Gerçekleşen Yatırım Tutarı” üzerinden iletim
Trafo Merkezi ve/veya YG Güç Kablosu tesisi için TEİAŞ adına bir fatura düzenleyecektir.
2- Enerji İletim Hatları Tesisi
a) Tahmini Keşif Bedelinin Belirlenmesi
Tesis sözleşmesinde yer alan havai hat tesisleri ile ilgili tahmini keşif bedeli, kilometrik
birim maliyet ile tahmini hat uzunluğunun çarpılmasıyla bulunur.
Havsi hat tesislerinin kilometrik birim maliyeti; Bağlantı Anlaşması imza tarihinden bir
ay önceki tarih başlangıç alınarak, geriye dönük bir yıl içinde (Bağlantı Anlaşması imza
tarihinden bir ay öncesi başlangıç alınarak belirlenen geriye dönük bir yıl içinde, Bağlantı
Anlaşmasına esas yapım işiyle aynı karakteristiğe sahip enerji iletim hattı yapım işine ait en az
16
bir sözleşme bulunmuyorsa, Bağlantı Anlaşması tarihinden geriye dönük olarak en yakın
gerçekleştirilen ilk işin sözleşme fiyatı dikkate alınacaktır) TEİAŞ'ın Kamu İhale Kanunu'na
göre gerçekleştirdiği “Yapım İşi İhaleleri” sonucunda imzalamış olduğu sözleşmelerdeki, aynı
karakteristiğe sahip enerji iletim hattı yapım işi kilometrik maliyetlerinden en düşüğü alınarak
belirlenecektir.
b) Fiili Durumun Tespiti
Fiili Durum Tespit Tutanakları Geçici Kabul çalışmaları sırasında, onaylı projeler
dikkate alınarak, Geçici Kabul Tutanakları ile eş zamanlı düzenlenecektir. Fiili Durum Tespit
Tutanaklarında; EİH'nın toplam uzunluğunun (mülkiyet sınırları içerisindeki uzunluklar hariç)
yanı sıra, tesis edilen direklere ait ağırlık bilgileri ile birlikte hattın tamamına ait galvanizli demir
direk toplam ağırlığı ve galvanizli demir direk kilometrik ağırlığı da yer alacaktır. Fiili Durum
Tespit Tutanaklarında yer alan galvanizli demir direk ağırlıkları TEİAŞ tarafından onaylanan
galvanizli demir direk proje ağırlıkları esas alınarak hesaplanacaktır. Fiili Durum Tespit
Tutanakları, TEİAŞ ve kullanıcı yetkililerince imzalanacaktır. Bağlantı Anlaşmasındaki bilgiler
kontrol edilerek, Fiili Durum Tespit Tutanaklarında yer alan karakteristik, uzunluk ve ağırlık
bilgileri doğrultusunda ödeme yapılacaktır.
e) Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Metodolojisi
Tesis sözleşmesinde yer alan iletim tesislerinin geri ödemeye esas gerçekleşen yatırım
tutarı, EPDK'nın 16.11.2016 tarih, 6593-20 sayılı Kararı ile onaylanan ve 26.11.2016 tarih,
29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen
Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi” çerçevesinde hesaplanacak, hesaplanan geri ödeme tutarı
Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde
geri ödenecektir.
Geçici kabulün onayını müteakiben 30 takvim günü içinde, Anlaşmanın tarafı olan iletim
sistemi kullanıcısı, metodoloji ile belirlenen “Gerçekleşen Yatırım Tutarı” üzerinden havai hat
tesisi için TEİAŞ adına bir fatura düzenleyecektir.
Tesisin gerçekleşen yatırım tutarı Kullanıcıya borçlanılan toplam miktarı oluşturacaktır.
Madde 2-A'da tariflenen enerji iletim tesislerinin tümünün tamamlanmasına müteakip,
en son kabulü yapılan tesisin geçici kabul onay tarihi geri ödeme işlemi için esas alınarak
yapılacaktır.
MADDE 3.KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER:
Madde 2-A'da tarif edilen enerji iletim tesisleri ile ilgili olarak yapılması gereken ve yer
teslimine esas teşkil edecek olan etüt, ÇED ve kamulaştırma (gerekmesi halinde imar)
çalışmalarına ilişkin plan ve projeler, Kullanıcı tarafından TEİAŞ standartlarına uygun olarak
hazırlanacak ve bu Sözleşmenin ilgili eklerinde belirtilen esaslara göre onay mercii ilgili
idarelere onayları yaptırılarak TEİAŞ”'a teslim edilecektir.
1) Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Kararı Temin İşleri:
Bağlantı Anlaşması kapsamında yer alan Enerji İletim Tesislerine (EİT) ait Çevresel Etki
Değerlendirmesi (ÇED) çalışmalarına başlanılabilmesi için etüt, plan, proje çalışmalarının
TEİAŞ tarafindan onaylanarak kesinleştirilmiş olması şarttır. Buna göre;
17
a) TEİAŞ tarafından onaylı kesin güzergah planı bulunan Enerji İletim Hattı (EİH),
b) Tek başına ya da EİH ile birlikte tesisi planlanan onaylı saha plankotesi olan Trafo
Merkezi (TM),
e) Gerilim ve/veya uzunluk değişimine konu EİH yenileme projeleri, için uygulanacak
ÇED işlemleri kullanıcı tarafından aşağıda belirtilen esaslara göre yürütülecektir.
Bu itibarla EİT”leri için ÇED Yönetmeliği uygulamalarında;
A. ÇED Yönetmeliği Kapsamı Dışında Olan Faaliyetler
- o Tesisi planlanan 5 km'den kısa EİH,
- — Kapasite artırımının olmadığı (aynı gerilimde ve aynı uzunlukta olan) mevcut hat
güzergahının ve direk yerlerinin kullanıldığı yenileme (iyileştirme) EİH ile
- o Trafo merkezi projeleridir.
Ancak, söz konusu projelerin tesis aşamasında, yürürlükteki Çevre Kanunu ve ilgili
yönetmeliklere uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin
alınması, ekolojik dengenin bozulmamasına, çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik
tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir.
Tesis aşamasında belirtilen hususlara uyulmadığının TEİAŞ/Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı/Valilik/üçüncü şahıslar tarafından tespit edilmesi durumunda tüm hukuki ve mali
sorumluk ve yükümlülükler Kullanıcıya ait olacaktır.
B. 154 kV ve üzeri 5 km-15 km (5 km dahil) arasında olması durumunda;
Tesisi planlanan EİH uzunluğu,
- o Kapasite artırımına konu yenileme hattının; gerilim ve/veya güzergah değişimiyle
beraber toplam uzunluğu,
- ÇED Gerekli Değildir Kararı bulunan projelerin mevcut proje uzunluğu ile beraber
planlanan kapasite artışının toplam uzunluğu,
değerlendirilerek yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.
Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Süreci; yürürlükteki ÇED Yönetmeliği ve Yeterlik Tebliğine
uygun şekilde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlik belgesi almış kurum/kuruluş
vasıtasıyla yürütülecektir. PTD sürecinde, ilgili kurum kuruluş yazışmalarının takibi
sonuçlandırılması, kurum, kuruluş taleplerinin yerine getirilmesine müteakiben hazırlatılan
PTD'nin TEİAŞ'a sunulması gerekmektedir. TEİAŞ tarafından uygun bulunan PTD ile TEİAŞ
tarafından hazırlanan Taahhütname (PTD ve eklerine ait) kullanıcı temsilcisi tarafından e-ced
sistemine yüklenecektir.
PTD sürecinde, ilgili kurum kuruluş yazışmalarının takibi, sonuçlandırılması, kurum,
kuruluş taleplerinin yerine getirilmesine müteakiben süreç sonunda temin edilen “ÇED Gerekli
Değildir Kararı” ve istenilen sayıda PTD?nin TEİAŞ'a sunulması gerekmektedir.
Kullanıcı tarafından bu kapsamda yer alan projeler için “ÇED Gerekli Değildir Kararı”
temin edilmeden hiçbir şekilde tesise başlanılmayacaktır. Ancak anılan kararın temini
sonrasında projede meydana gelebilecek Yönetmeliğe tâbi değişiklikler Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'na veya ilgili Valiliğe iletilmek üzere TEİAŞ”a bildirilecek olup; Kullanıcı tarafından
ÇED çalışmaları takip edilerek sonuçlandırılacaktır.
Ayrıca Kullanıcı, tesis aşamasında yürürlükteki Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler
uyarınca “ÇED Gerekli Değildir Kararı” temin edilen EİH'na ait PTD ve eklerinde taahhüt
edilen hususlara uymakla yükümlüdür. “ÇED Gerekli Değildir Kararı” temin edilmeden tesise
başlandığının ve/veya tesis aşamasındaki yükümlülüklere uyulmadığının, TEİAŞ/Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı/Valilik(ler) veya üçüncü şahıslar tarafından tespit edilmesi ve/veya
TEİAŞ'ın onayı alınmadan proje değişikliğine gidilmesi halinde oluşacak tüm hukuki ve mali
sorumluluk ve yükümlülükler Kullanıcıya ait olacaktır.
C. 154 kV ve üzeri 15 km?den fazla (15 km dahil) olması durumunda;
- o Tesisi planlanan EİH,
Kapasite artırımına konu yenileme hattının, gerilim ve/veya güzergah değişimiyle
beraber toplam uzunluğu,
- o ÇED Olumlu Kararı bulunan projelerin sadece kapasite artış uzunluğu,
değerlendirilerek yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.
ÇED süreci, yürürlükteki ÇED Yönetmeliği ve Yeterlik Tebliğine uygun şekilde, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığından yeterlik belgesi almış kurum/kuruluş vasıtasıyla yürütülecektir. ÇED
sürecinde, ilgili kurum kuruluş yazışmalarının takibi, sonuçlandırılması, kurum, kuruluş
taleplerinin yerine getirilmesine müteakiben süreç sonunda temin edilen “ÇED Olumlu Kararı”
ve istenilen sayıda Nihai ÇED Raporunun Kullanıcı tarafından TEİAŞ'a sunulması
gerekmektedir. ÇED sürecinde İnceleme Değerlendirme Komisyonunun asli üyesi olan
TEİAŞ'ın görüş ve önerilerinin de yer aldığı ve Bakanlıkça nihai edilecek ÇED Raporu ve
eklerine ait Taahhütname TEİAŞ tarafından verilecektir.
Kullanıcı tarafından bu kapsamda yer alan projeler için “ÇED Olumlu Kararı” temin
edilmeden hiçbir şekilde tesise başlanılmayacak ve anılan kararın temini ardından projede
yapılacak Yönetmeliğe tâbi değişiklikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na veya ilgili Valiliğe
iletilmek üzere TEİAŞ”a bildirilecek olup; Kullanıcı tarafından ÇED çalışmaları takip edilerek
sonuçlandırılacaktır.
Ayrıca Kullanıcı, tesis aşamasında yürürlükteki Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler
uyarınca “ÇED Olumlu Kararı” temin edilen projeye ait nihai ÇED Raporu ve eklerinde taahhüt
edilen hususlara uymakla yükümlüdür. “ÇED Olumlu Kararı” temin edilmeden tesise
başlandığının ve/veya tesis aşamasındaki yükümlülüklere uyulmadığının, TEİAŞ/Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı/Valilik(ler) veya üçüncü şahıslar tarafından tespit edilmesi ve/veya
TEİAŞ'ın onayı alınmadan proje değişikliğine gidilmesi halinde oluşacak tüm hukuki ve mali
sorumluluk ve yükümlülükler Kullanıcıya ait olacaktır.
2) İşin Yapılması Ve Yapım Koşulları:
A. Madde 2-A'da belirtilen tesisler ilgili mevzuat ve genel hukuk hükümleri ile Bağlantı
Anlaşması tarihindeki TEİAŞ teknik şartnamelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulması
koşulu ile Kullanıcı tarafından başlatılacak ve tamamlanacaktır. Aksi halde oluşabilecek her
türlü hukuki ve mali sorumluluk Kullanıcıya ait olacak ve bu sebeple Kullanıcı, TEİAŞ'tan
herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaktır.
B. Tesisin yeterliliği olan kişilerce yapılması esastır. Tesisi yapmakla yükümlü olan
Kullanıcı veya Yüklenici/Altyüklenici, sözleşme konusu iletim tesisi tahmini keşif bedelinin
50 sinden az olmamak üzere, TEİAŞ'ın uygulamakta olduğu, benzer iş tanımına uygun iş
deneyim belgesine haiz olacaktır. Bu şartları sağlayan Yüklenici ile Kullanıcı arasında veya alt
19
yüklenici kullanılıyor ise Altyüklenici ile Yüklenici arasında Bağlantı Anlaşması tarihinden
sonra yapılan bütün sözleşmelerin birer sureti tesis çalışmalarına başlanmadan önce Kullanıcı
tarafından TEİAŞ'ın ilgili tesis dairesine sunulacak ve Yapım Yetkisi alınacaktır. Yapım yetkisi
alınmadan tesis işlerine başlanmayacaktır.
C. Madde 2-A'da anılan enerji iletim tesislerinin yapımına ilişkin olarak takribi
güzergah/ yer seçimi işleri Bağlantı Anlaşması imzalanmadan önce TEİAŞ'ın ilgili birimleri
tarafından gerçekleştirilir ve İşin Gerçekleşme Süresini belirlemek üzere Kullanıcıya iletilir.
Belirlenen bu güzergah Anlaşma imzalandıktan sonra bir tutanakla Kullanıcı tarafından ismen
yetkilendirilen tesis yüklenicisine plan-proje çalışmalarının yapılması amacıyla teslim edilir.
D. Madde 2-A'da anılan iletim tesislerinin yapımına başlanmadan önce; Etüt, Plan,
Proje, Direk Ayak Kesitleri, Direk Tevzi Cetveli, Kadastro Onaylı Kamulaştırma Haritaları,
gerekmesi halinde İmar Planları, ÇED Raporu vb. diğer gereklilikler, Kullanıcı tarafından
tamamlanacaktır.
E. Kullanıcı tarafından TEİAŞ adına yapılacak İletim tesislerinin yapımına esas Bağlantı
Anlaşması tarihindeki TEİAŞ teknik şartnameleri ve ön projeler TEİAŞ'ın ilgili tesis Daire
Başkanlıkları tarafından sağlanacaktır.
F. Kullanıcı tarafından TEİAŞ adına hazırlanan iletim tesisi projeleri ve tesislerde
kullanılacak olan malzemelere ait onay dokümanları (tip testleri, garantili karakteristik listeleri,
boyut resimleri, etiket resimleri, vs.) TEİAŞ”a onaylatılacaktır. Tesislerde kullanılacak olan
malzemelere ilişkin onaylama işlemleri TEİAŞ tarafından yapım yetkisi verilmeden
yapılmayacaktır.
G. Kullanıcı tarafından TEİAŞ adına yapılacak tesislerde kullanılacak tüm malzemelerin
kabul testlerine TEİAŞ elemanlarının gözlemci olarak iştirak etmesi esas olup, Kullanıcı TEİAŞ
elemanlarının testlere iştirakini teminen gerekli organizasyonu yapacaktır. TEİAŞ'ın gözlemci
(Muayene ve Kabul Komisyonu) gönderme hakkı saklıdır. Malzemelerin tesiste kullanımına test
dokümanlarının onayına müteakip başlanılabilecektir. Yapılacak iletim tesisleri, onaylı projelere
uygun olarak ilgili mevzuat ve genel hukuk hükümlerine uyulmak koşulu ile TEİAŞ'ın yapım
kontrollüğü altında (TEİAŞ”a devredilecek olanlar) Kullanıcı tarafindan tesis edilecektir.
H. Kullanıcı tarafından yapılacak olan işlerin yürütülmesinde, Çevre Kanununa, bu
Kanuna istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklere, tebliğlere ve iş güvenliği ile ilgili diğer
mevzuata uyulacak ve tüm güvenlik tedbirleri Kullanıcı tarafından sağlanacak olup tüm
sorumluluk Kullanıcıya ait olacaktır.
I. Kullanıcının şalt sahasında ileride donatılacak 400/154/OG kVW'luk fider(lerin)
yeri/yerleri TEİAŞ tarafından belirlenecektir.
Boş fider yeri iç fensin içinde kalacak şekilde şalt projelendirilecek, şalt içi yollar buna
göre yapılacak, topraklama ağı döşenecek, 154 kV ve/veya 400 kV tüm baralar çekilecek (GIS
Trafo Merkezleri hariç), drenajı yapılacak ve mıcır serilecek, fider çıkış portalı, koruma teli
pilonları ve çıkış yönleri belli olan fiderler için fider üst gergi iletkenleri yapılacaktır. Boş fider
yerlerine ileride konulacak primer cihazların temelleri, kanalları ve bu cihazlara ait kablo
kanalları yapılmayacaktır. Bara diferansiyel ve kesici arıza koruma sistemi yedek fideride
kapsayacak şekilde tesis edilecektir. Kumanda/kontrol sistemi yedek fiderler için tesis
edilecektir. Ancak röle panosu yapılmasına gerek olmayacaktır.
20
J. Kullanıcı tarafından TEİAŞ adına yapılan tesislerin geçici kabulünden sonra 2 yıl
boyunca proje tasarımı, imalat ve montajından kaynaklanan hasarlardan Kullanıcı sorumlu
olacak ve bu süre içerisinde söz konusu hasarlara ait giderler Kullanıcı tarafından
karşılanacaktır.
K. Kullanıcı tarafından TEİAŞ adına yapılan tesislerdeki primer teçhizat ile her türlü
haberleşme, koruma, kumanda, ölçü, sayaç ve benzeri cihazlar ile sistemler ve bunlarla ilgili
dokümantasyon, yazılım ve Türkçe tercümeleri, Kullanıcı tarafından masrafları kendisine ait
olmak üzere yaptırılacak ve TEİAŞ'a verilecektir.
L. Trafo merkezlerinin komple nihai tek hat şeması, komple fiziki resimleri (genel
konum, genel yerleşme, kesit, temel kanal, topraklama, aydınlatma v.s. resimleri), inşaat ve
komple sekonder resimleri elektronik ortamda üzerinde çalışma yapılabilecek şekilde dwg
formatında hazırlanacak ve en geç geçici kabul onay tarihine kadar CD içerisinde (2 kopya)
TEİAŞ”a verilecektir.
3) Kamulaştırma İşleri:
A. Tesislerin yapılacağı yerlerin, Kullanıcı mülkiyetindeki arazide kalması halinde tesis
yeri (direk yeri, fider yeri trafo merkezi, şalt sahası v.b.) mülkiyeti/kullanım hakkı ile hat
güzergahlarının irtifak haklarının, üzerinde herhangi bir takyidat ve kısıtlama bulunmaksızın
TEİAŞ adına ve TEİAŞ'tan hiçbir bedel talep edilmeyecek şekilde tapuda devir ve tescili
öncelikle sağlanacak olup, bu devir ve tescillere yönelik kamulaştırma planları (gerekli olması
halinde imar planları ve gerekli olabilecek diğer izinler ) Ek-i*deki esaslara göre yapılacaktır.
Bu Sözleşmenin “İşin Kapsamı ve Tahmini Keşif Bedeli”başlıklı 2-A maddesi
kapsamında TEİAŞ” a yedek hat fider yer(ler)i bırakılacaktır. Kullanıcı mülkiyeti ve işletmesinde
kalacak şekilde tesis edilecek olan trafo merkezi veya şalt sahasındaki yedek hat fider(ler)i
TEİAŞ'a ait olacaktır. Bu fider(ler)in isabet ettiği kadar sahanın, mülkiyeti/kullanım hakkı tapu
kaydında herhangi bir rehin, takyidat ve kısıtlama bulunmaksızın TEİAŞ adına ve TEİAŞ” dan
hiçbir bedel talep edilmeyecek şekilde tapuda devir ve tescili de öncelikle yapılacak olup, bu
devir ve tescillere yönelik kamulaştırma planları (gerekmesi halinde imar planları ile gerekli
olabilecek diğer izinler) Ek-i'deki esaslara göre yapılacaktır.
B. Madde 2-A'da belirtilen tesislerin, Kullanıcının mülkiyetindeki taşınmazların sınırı
dışına taşması halinde ise işlemler, enerji iletim hatlarında, İletim Hatları Tesis Dairesi
Başkanlığınca güzergâh planı ile direk tevzi listesinin; trafo merkezlerinde ise Trafo Merkezleri
Tesis Dairesi Başkanlığınca saha plankotesi üzerine işlenmiş trafo merkezi yerleşim planının
onaylanmasını müteakiben Ek-i”de belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
Elektrik Piyasası, Çevre, Kamulaştırma ve İmar kanunlarında ve bunlarla ilgili
mevzuatta değişiklik olmasından dolayı TEİAŞ dışındaki idarelerde bu sözleşmede tanımlı
çevre, kamulaştırma ve imara ilişkin işlerin ve görevlerin yerine getirilmesi imkanının
kalmaması halinde bu işler, Kullanıcı tarafından TEİAŞ'ın görüşü doğrultusunda yapılarak
sonuçlandırılacaktır.
C.Madde2-A'daanılan........................... iletkenlihattınve..........................
sahasının kamulaştırma ve irtifak haklarına ilişkin işlemler için anlaşma ımzalanmadan önce
Kullanıcı; Ek-7/B'de belirtilen teminatı derhal nakde çevrilebilen kesin ve süresiz teminat
mektubu olarak temin ederek TEİAŞ Tarife ve Müşteri Hizmetleri Dairesi Başkanlığına teslim
edecektir.
21
Ek-7/B'de belirtilen teminatlar TEİAŞ Tarife ve Müşteri Hizmetleri Dairesi
Başkanlığına ulaştırılmadan Bağlantı Anlaşması yürürlüğe girmeyecektir.
D. Madde 2-A'da belirtilen işlerin tesis yapımı öncesi sürede kullanıcı tarafından
tamamlanamaması halinde, ilgili Daire Başkanlığvilgili Bölge Müdürlüğü tarafından
Kullanıcıya, bildirim yapılmak ve Kullanıcının Tesis Yapım Öncesi süreyi geçmemek koşuluyla
belirleyeceği süre kadar ilave süre bir defaya mahsus olmak üzere verilecektir. Söz konusu
işlerin verilen ilave süre sonunda da tamamlanmamış olması durumunda, eksik kalan işler
TEİAŞ tarafından tamamlanacaktır. Bu işlerin tamamlanması için, Kullanıcıdan Ek-7/B
kapsamında alınan teminat nakde çevrilerek kullanılacak, teminat tutarını aşan harcamalar ise
ayrıca Kullanıcıdan tahsil edilecektir.
E. Madde 2-A'da anılan tesislere ilişkin Kullanıcının yapmakla yükümlü olduğu işlerin
tamamlanmasını müteakiben fiili kamulaştırma işlemleri TEİAŞ işletme bütçesinden
karşılanmak suretiyle TEİAŞ” ca yapılacaktır. Fiili kamulaştırma sürecinde meydana gelebilecek
gecikmeler ya da kamulaştırmanın gerçekleştirilememesi sebebiyle tesis yapımının gecikmesi
veya yavaşlamasından ve bunların sonucunda oluşabilecek mali ve hukuki durumlardan TEİAŞ
sorumlu tutulamaz.
4) Vazgeçme ve Fesih:
Bu Bağlantı Anlaşmasının imzalanmasından sonra,
A. Bağlantı dahilindeki iletim varlıklarının Madde 2-B kapsamında TEİAŞ
tarafından yapılması ve tesis sürecinde veya sonunda kullanıcının kendi tesislerinin
(üretim/tüketim) yapımından vazgeçmesi veya tamamlamaması durumunda TEİAŞ bu
Sözleşmeyi herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak fesih edecektir.
B. Kullanıcı tarafından TEİAŞ adına yapılacak tesislerin “İşin Gerçekleşme
Süresi” sonunda TEİAŞ?dan kaynaklanmayan sebeplerden dolayı Geçici Kabule hazır hale
getirilememesinin ilgili Tesis Daire Başkanlıklarınca tespit edilmesi durumunda, iletim
sistemi ihtiyaçları, arz güvenilirliği gözetilerek TEİAŞ tarafından kullanıcıya, tesisin geçici
kabule hazır hale getirilmesi için en fazla işin yapım süresi kadar ilave süre verilecektir.
Verilen bu ilave sürenin sonunda da tesisin geçici kabule hazır hale getirilmemesi
durumunda TEİAŞ bu Sözleşmeyi herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak
fesih edecektir.
C. Kullanıcının kendi talebiyle bağlantı şeklinin değişmesi halinde bu anlaşma
fesih edilir.
Sözleşmenin yukarıda sayılan nedenlerle ya da işletmeye giren tesislerde lisans
iptali/sonlandırılması veya kullanıcı talebiyle feshi durumunda;
1. Bu Sözleşmenin feshi tarihine kadar TEİAŞ tarafından Madde 2-A ve 2-B'de anılan
tesislere ilişkin olarak yapılmış ve yapılacak olan (tesis yapımı öncesi işler için yapılacak
harcamalar da dahil) harcamalar, TEİAŞ ilgili Daire Başkanlığı/Bölge Müdürlüğü tarafından
belgelendirilmesi kaydıyla hesaplanacak ve bu miktar Kullanıcı tarafından TEİAŞ'ın yazılı
isteminden itibaren 30 takvim günü içerisinde, bir defada ve nakden TEİAŞ'ın Mali İşler ve
Finans Yönetimi Daire Başkanlığındaki veznesine yatırılacaktır.
22
Kullanıcı bu bedeli belirtilen süre içinde ödemez ise, TEİAŞ bu bedeli yasal faizi ile
birlikte talep edecektir.
2. Ek-7/A ve/veya Ek-7/B'de belirtilen teminatlar TEİAŞ”ca irad kaydedilir.
3. Kullanıcının iletim sistemine bağlantısı için gerekli olan iletim varlıklarının
TEİAŞ'ın yatırım programı kapsamında tesis edileceği durumlarda lisanslı kullanıcıların
lisansının, TELAŞ'ın yatırım programı kapsamında tesis edilecek iletim varlıklarının en son
geçici kabul onay tarihinden itibaren on yıl dolmadan önce sona ermesi veya iptali, serbest
tüketicilerin ise onuncu yılın sonundan önce iletim sisteminden ayrılmaları ve söz konusu
tesislere TEİAŞ tarafından iletim şebekesi içinde ihtiyaç duyulmaması halinde; Bağlantı
Anlaşması kapsamında alınan teminat mektuplarının, kullanıcının bağlantısı için tesis edilen
iletim varlıklarına ilişkin yatırım miktarından, kullanıcı tarafından ayrılma tarihine kadar
ödenmiş toplam sistem kullanım bedeli düşülerek bulunacak tutar kadarı TEİAŞ tarafından irat
kaydedilir.
5) Geçici Ve Kesin Kabuller:
A. Geçici kabulden önce şalt sahası, primer ve sekonder teçhizata ait testler TEİAŞ
gözlemcisi nezaretinde yaptırılacak ve sonuç raporları Kullanıcı tarafından TEİAŞ”a sunulacaktır.
Madde 2-A'da anılan tesislerin Kullanıcı tarafından tamamlanmasından sonra Kullanıcı,
TEİAŞ”dan geçici kabul isteyecektir.
B. Geçici kabul sırasında Madde 3/2'de belirtilen şartname ve onaylı projesine göre
belirlenen eksiklikler ve aksaklıklar (sistemin enerjilendirilmesine mani teşkil etmeyen) tutanakta
belirtilen süresi içerisinde, geçici kabul sonrasında ortaya çıkacak sorunlar ise kesin kabule kadar
Kullanıcı tarafından giderilecektir. Kabul tutanakları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın
yürürlükteki “Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği” hükümleri esas alınarak düzenlenecektir.
Madde 2-A?da anılan tesislerin devir işlemi; geçici kabul tutanağının onaylanmasını müteakiben
30 takvim günü içerisinde yapılacaktır. Geçici kabul ile tesislerin garanti süresi başlayacak olup
nihai projeler bu aşamada TEİAŞ'a teslim edilecektir. 2 yıllık garanti süresi sonunda kesin kabule
mani bir halin olmaması durumunda kesin kabul yapılacaktır.
Kullanıcı, üretim tesisinin iletim sistemi ile paralele girme işlemine ilişkin olarak gerek
tesis aşamasında (proje tasarımında) gerek tesislerin tamamlanmasını takiben, şalt, kontrol,
koruma ve kumanda merkezlerinde alınması gerekli tüm tedbirleri alacak ve paralele girme işlemi
TEİAŞ ilgili Yük Tevzi merkezinin komuta ve talimatları doğrultusunda Kullanıcı tarafından
kendi tesislerinde gerçekleştirilecektir.
6) Diğer Masraflar:
Bu sözleşmeden doğan vergi, resim, harç v.b. masrafların tamamı Kullanıcıya ait
olacaktır.
7) Tesislerin Mülkiyeti:
Madde 2'de anılan tesislerden TEİAŞ adına Kullanıcı tarafından tesis edilenler ile
kullanıcı şalt sahasında TEİAŞ kullanımına ayrılan donatılı veya donatısız fider(ler) TEİAŞ'ın
mülkiyetinde olacaktır.
8) Kullanıcıya Borçlanılan Toplam Miktarın Ödenmesi:
Kullanıcıya borçlanılan toplam miktar, Madde 2-A'da belirtilen tesislerin gerçekleşen
yatırım tutarlarından oluşur. Madde 2-A'da belirtilen tesisler için yapılacak fiili kamulaştırma
23
bedelleri TEİAŞ tarafından karşılanacağından; kullanıcıya borçlanılan toplam miktarın içinde yer
almaz.
Madde 2-A'da belirtilen iletim varlıkları için Kullanıcıya borçlanılan Geri Ödemeye Esas
Gerçekleşen Yatırım Tutarı Madde-? hükümleri çerçevesinde belirlenerek; 6446 sayılı Elektrik
Piyasası Kanunu gereği en fazla on yılda geri ödenecektir.
TEİAŞ adına tesis edilen iletim varlıklarının en son geçici kabul onay tarihinden itibaren
on yıl dolmadan, lisanslı kullanıcıların lisanslarının sona ermesi veya iptali, serbest tüketicilerin
iletim sisteminden ayrılmak istemeleri durumunda, iletim sisteminden ayrılan kullanıcının bu
madde kapsamında yapmış olduğu veya finanse ettiği yatırımların, münhasıran kendi tesislerinin
bağlantıları için yapılan iletim tesisi olması ve söz konusu tesislere TEİAŞ tarafından iletim
şebekesi içinde ihtiyaç duyulmaması halinde; bu yatırımlara ilişkin geri ödeme başlatılmaz, geri
ödeme başlatılmış ve halen devam ediyorsa geri ödeme durdurulur.
9) Anlaşmazlıklar:
Bu Sözleşmenin uygulanmasında TEİAŞ ile Kullanıcı arasında çıkabilecek
anlaşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
10) İlave ve Değişiklik:
Taraflar, karşılıklı anlaşma sağlamaları halinde aralarında bu sözleşmeye ek olarak ilave
ve/veya değişiklikler yapabilirler.
11) Teminat
Birinci Bölüm Madde-|l'de belirtilen teminatlara ilave olarak; Sisteme bağlantı
tesislerinin TEİAŞ tarafından yapılması halinde anlaşma yükümlülüklerinin teminat altına
alınabilmesini teminen Kullanıcıdan Ek-7/A ve/veya Ek-7/B'de belirtilen teminatlar alınacaktır.
MADDE 4. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRME VE YÜRÜRLÜKTEN
KALKMA KOŞULLARI:
1) ...(..) sayfalık bir asıldan ibaret olan Bağlantı Anlaşması ve ekleri, gerekli vergilerin
(damga, resim, harç... gibi.) ödendiğine ilişkin makbuzlar ile Ek-7'de belirtilen Teminatların
TEİAŞ Tarife ve Müşteri Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletilmesini müteakip yetkili taraflarca
imzalanması ile yürürlüğe girer.
2) Bu sözleşme;
A. Tesisin geçici kabul işlemlerinin Madde 3/S'te belirtilen şekilde yapılarak
enerjilendirilmesini takiben TEİAŞ'a devrinden itibaren en erken 2 yıl sonra tesisin kesin
kabulünün Madde 3/5'te belirtilen şekilde yapılması ve sözleşme kapsamındaki mali
yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle,
B. Madde 3/#'te belirtilen durumlarda sözleşmenin TEİAŞ tarafından fesih edilmesi
durumunda,
TEİAŞ”ın hakları saklı kalmak koşuluyla yürürlükten kalkar.
24
TESİS SÖZLEŞMESİ
Ek-i
KAMULAŞTIRMA İŞLERİ VE GİDERLERİ
1-YAPILACAK TESİSLERİN KULLANICI MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLAR
İÇİNDE KALAN KISIMLARI İÇİN:
a) İletim tesislerinin yapılacağı yerlerin Kullanıcı mülkiyetindeki taşınmazlarda kalması
halinde tesis yeri mülkiyeti/kullanım hakkı ile hat güzergahlarının irtifak haklarının, TELAŞ adına
devir ve tescil işlemleri, taşınmazlar üzerindeki takyidatlardan ve kısıtlamalardan arındırılmış
olarak ve TEİAŞ”tan hiçbir bedel talep edilmeyecek şekilde Kamulaştırma planlarının (gerekmesi
halinde imar planları ile gerekli olabilecek diğer izinlerin) Kullanıcı tarafından tamamlanmasını
müteakiben en geç 30 gün içinde Kullanıcı tarafından yapılacaktır.
b) Kullanıcı mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda yukarıda (1-a) maddesinde belirtildiği
şekilde ve 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesine göre
tapuda yapılacak devir ve tescil sırasında harç doğması halinde bu harçlar, gerçek değeri yansıtan
değerinden az olmamak üzere belirlenecek matraha göre hesaplanacak ve kamu
yararı/kamulaştırmaya başlama kararı doğrultusunda Kullanıcı tarafından bu bedel üzerinden ilgili
tapu sicil müdürlüğünde mülkiyet devrine/kullanım hakkına ve/veya irtifak hakkı tesisine rıza-i
ferağ verilecektir. Harçların hesaplanması amacına yönelik olarak belirlenen bu kamulaştırma
bedeli, Kullanıcıya bu işlemler sırasında ödenecek bir bedel olmayıp, sadece tapu işlemlerinin
yürütülmesi için matrah belirlemek amacıyla kullanılacaktır.
e) Kullanıcı mülkiyetinde olmakla birlikte TEİAŞ”a mülkiyet devrinden/kullanım hakkı
kurulmasından imtina edilen veya bu işlemler gerçekleştirilemeyen taşınmazlar, kamulaştırmaya
tâbi tutulacak ve bu kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında
Kullanıcının Ek-7/B'deki teminatından kesilecektir.
2-YAPILACAK TESİSLERİN KULLANICI MÜLKİYETİNDE BULUNMAYAN
TAŞINMAZLARDA YER ALAN KISIMLARI İÇİN:
a) Tesis edilecek olan iletim tesislerinin kurulacağı yerlere/güzergahlara isabet eden
taşınmazlarda TEİAŞ tarafından yapılacak mülkiyet ve irtifak hakkı kamulaştırmalarında, kamu
yararı olduğuna dair TEİAŞ Yönetim Kurulundan verilecek Kararın Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanınca onayına müteakiben alınacak kamulaştırmaya başlama kararına esas olmak üzere, tesis
yerinin/güzergahının imar planı içinde olup olmadığı Kullanıcı tarafından araştırılarak bu husus
ilgili Belediye(ler)den/Valilik(ler)den belgelendirilmek suretiyle TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğüne
yazılı olarak bildirilecektir. Bildirimin gerçeği yansıtmaması halinde doğabilecek tüm hukuki ve
mali yükümlülükler ve sorumluluklar Kullanıcıya ait olacaktır.
b) Kullanıcının (ayda belirtilen şekilde yapacağı bildirim üzerine tesis
yerinin/güzergahının imar planı dışında olan kısmı için tarım dışı amaca tahsisini sağlamak ve varsa
meralık vasfının değiştirilmesini temin etmek üzere TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğünün vereceği
destek yazısı ile birlikte konu, Kullanıcı tarafından ilgili Valiliklere iletilecek ve gerekli takipler
yapılarak tarım dışı amaca tahsis ve varsa meralık vasfının değiştirilmesi sağlanarak belgesi
TEİAŞ'a verilecektir. Tesis yeri/güzergahı için başka kamu kurum, kuruluş ve idarelerinden
alınması gereken izin ve görüşler de aynı yöntemle temin edilecektir.
e) Kullanıcının (a)da belirtilen şekilde yapacağı bildirim üzerine tesis
yerinin/güzergahının imar planı içinde olan kısmı için ilgili Belediyelerden (imar planı onay
merciinin belediyeden başka bir idare olması halinde o idareden) onaylı halihazır harita ve her
25
ölçekteki üst planlar da dahil olmak üzere tüm imar planı paftalarını Kullanıcı alarak tesis
yerini/güzergahının tersim edecek ve enerji tesisi/enerji iletim hattı olarak her ölçekteki imar planı
tahsisini yürürlükteki imar mevzuatına uygun olacak şekilde sağlamak üzere hazırlatacağı tadilat
teklifini TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğünün vereceği destek yazısı ile birlikte onaylatmak üzere plan
onama mercii ilgili idareye sunacaktır. Usulüne uygun olarak onaylanan ve askı süresi sonucunda
kesinleşecek tadilat imar planı ve buna esas kararı (Belediyelerde Meclis Kararını, Valiliklerde H
Genel Meclisi Kararını ve bunlara ilişkin kesinleşme belgelerini) TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğüne
verecektir.
d) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanınca onaylanan kamu yararı kararı kapsamında tesis
yerinin/güzergahının kamulaştırma planları; TEİAŞ standartlarına, Büyük Ölçekli Harita ve Harita
Bilgileri Üretim Yönetmeliği ve Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği ile bunlara göre
çıkarılan/çıkarılacak genelgelere ve değişmesi halinde yeni mevzuata uygun ve tescile esas olacak
bir şekilde Kullanıcı tarafından yapılıp/yaptırıldıktan sonra TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğünün
kontrolüne sunulacaktır. TEİAŞ kontrolünden sonra kadastro onayları, TEİAŞ ilgili Bölge
Müdürlüğünün destek yazısı vasıtasıyla Kullanıcı tarafından ilgili kadastro müdürlüğüne
yaptırılarak onaylı kamulaştırma planı ile birlikte tüm fenni belgeler çıktı olarak ve manyetik
ortamda TEİAŞ”a teslim edilecektir.
Tesisin bir transformatör merkezi veya şalt sahası olması durumunda ve bu tesisin
kurulacağı sahanın mevcut bir uygulama imar planı sınırı dışında kalması halinde de Kullanıcı, imar
mevzuatı uyarınca istenen planları amacına uygun olarak hazırlatıp ilgili idarelere onaylatarak
kesinleştirecek ve imar uygulamasını da yaptırarak TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim
edecektir.
e) Kullanıcı tarafından hazırlanan kamulaştırma planlarına göre tesis yerine/güzergahına
isabet eden taşınmazların (ipotek, haciz, şerh v.b.) tüm bilgilerini içeren tasdikli tapu kayıtlarının
çıkarılması, malik ve alakadarların adreslerinin tespiti, malikleri ölü olanların mirasçılarını gösterir
nüfus kayıtlarının çıkarılması ve adreslerinin tespiti Kullanıcı tarafından ilgili mevzuatta belirtilen
esaslara göre yapılacak ve TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğünün vereceği formatta manyetik bir
ortama kayıt edilerek TEİAŞ'a teslim edilecektir.
Verilecek bu bilgi ve belgelerle ilgili olarak çıkabilecek tüm hata ve eksiklikler Kullanıcı
tarafından giderilecek ve giderilmesi için yapılacak tüm masraflar Kullanıcıya ait olacak, ayrıca bu
yanlışlık ve eksikliklerden kaynaklanabilecek tüm ceza, zarar ve masraflar Kullanıcı tarafından
tazmin edilecektir.
f) Tesis yerine/güzergahına isabet eden taşınmazların tahmini bedellerinin TEİAŞ ilgili
Bölge Müdürlüğünce tespitine ilişkin olarak 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanununun 7, 8 ve 11. Maddeleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler Kullanıcı
tarafından temin edilerek TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir.
g) Tesis yeriningüzergahının kamulaştırılması ile ilgili olarak hazırlanması gereken
tutanak, bildirim, yazışma vb. form ve belgeler TEİAŞ ilgili Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine
Kullanıcı tarafından hazırlanarak TEİAŞ”'a teslim edilecektir.
h) Tesis yerinin/güzergahının orman Sayılan yerlere rastlayan kısımlarına ilişkin olarak ilgili
Orman İdaresinden alınması gereken izin-irtifak hakkına yönelik yapılacak müracaat TEİAŞ ilgili
Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olmakla birlikte, müracaat için ihtiyaç duyulan bilgi
ve dokümanın temini ile işlemlerin takip ve sonuçlandırılması Kullanıcı tarafından yerine
getirilecektir.
26
EK-5
İLETİŞİM SİSTEMİ
1. İletişim sistemi (ses ve veri iletişimi ile koruma sinyalizasyonu için), Uzak Terminal Birimi
(RTUYGateway ve ilgili yönetmelikler uyarınca sekonder frekans kontrolüne katılacak
santrallerde (Otomatik OÜretim Kontrolü (Automatic Generation Control, AGC)
Arabirimi/Sistemi, iletim sistemi Kullanıcıları tarafından TEİAŞ'ın yürürlükteki teknik
şartnameleri ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak, TEİAŞ'ın onayı alındıktan sonra ve
TEİAŞ”ın sistemine tam uyumlu olarak kurulacaktır. Kullanıcı tarafından temin ve tesis edilen
tüm sistemlerin işletme bakımı Kullanıcı sorumluluğundadır.
2. Kullanıcı, burada genel olarak belirtilen “İletişim Gereklilikleri” için, ilgili tesis şaltının iletim
sistemine dahil edilmesinden en az 12 ay önce TEİAŞ'ın ilgili Daire Başkanlığına başvuracak
ve yapılacak planlamaya göre öngörülecek iletişim, SCADA/RTU ve AGC sistemlerini temin
ve tesis edecektir.
3. Bağlantı Anlaşması kapsamında Kullanıcı tarafından tesis edilecek hatlara, TEİAŞ'ın
yapacağı planlamaya uygun olarak fiber iletişim ortamı (OPGW, YA-FO vb.) Kullanıcı
tarafından tesis edilecektir. Fiber kabloların temin ve tesisi Bağlantı Anlaşmasının imzalandığı
tarihte yürürlükte olan TEİAŞ şartnamelerine uygun olacaktır. Kullanıcı tesislerinin TEİAŞ
tesislerine bitişik olması ve TEİAŞ'ın uygun görmesi halinde Yer Altı Non-Metalic fiber kablo
tesisi de uygulanabilecektir.
4. Ses, bilgi ve koruma sinyalizasyonu iletişiminde TEİAŞ'ın mevcut iletişim alt yapısı
kullanılabilecektir. Ancak, bu yapı mevcut değil veya yetersiz ise, komşu istasyonlara ve
Bölgesel Yük Tevzi Merkeziyle (BYTM) bağlantı için gerekli iletişim cihazları (komşu
istasyonlarda ihtiyaç duyulan iletişim cihazları da dahil) Kullanıcı tarafından temin ve tesis
edilecektir. Bu amaçla ihtiyaç duyulacak iletişim cihazlarından kuranportör (PLC) cihazları ve
yan birimleri, bedeli karşılığı TEİAŞ'tan temin edilecektir.
İletim şebekesine 400 kV ve 154 kV gerilim seviyelerinden bağlı tüm sistem Kullanıcılarının
TEİAŞ'ın SCADA sistemine bağlanması zorunlu olup, bu amaçla gerekli olan ve TEİAŞ
tarafından bildirilen tüm donanımları Kullanıcı tesis etmekle yükümlüdür. TEİAŞ SCADA
Sistemi ile iletişim, ana ve yedek olmak üzere 2 ayrı linkten sağlanacaktır. Bunlardan biri
telekomünikasyon şirketlerinin iletişim altyapısı (kiralık kanal, özel durumlarda Radyo Link)
üzerinden Kullanıcı tarafından, diğeri TEİAŞ'ın mevcut iletişim altyapısı üzerinden sağlanacak,
bunların olmaması veya yetersiz olması halinde linkler (PLC ve/veya F/O) için gerekli yapı karşı
merkezleri de kapsayacak şekilde Kullanıcı tarafından sağlanacaktır. Kurulu gücü 50 MW'ın
altındaki üretim ve bağlantı gücü 50 MW“ın altındaki tüketim tesisleri SCADA sistemine tek
iletişim linki ile bağlanacaktır. Ancak TEİAŞ tarafından, kurulu gücü 50 MW'ın altındaki üretim
ve bağlantı gücü 50 MW'ın altındaki tüketim tesisleri için yedek iletişim linki de talep edilmesi
durumunda, ikinci link TEİAŞ'ın yapacağı planlama çerçevesinde, kurulu gücü 50 MW'ın
üzerinde olan tesislerde olduğu şekilde Kullanıcı tarafından tesis edilecektir.
TEİAŞ ile Bağlantı Anlaşması imzalayıp iletim sistemine Orta Gerilim (0G) seviyesinden
bağlanan 30 MW ve üzeri kurulu güce sahip santrallerin TEİAŞ SCADA sistemine bağlanması
zorunlu olup, bu amaçla gerekli olan ve TEİAŞ tarafından bildirilen tüm iletişim altyapısı ve
donanımları tesis etmekle yükümlüdür.
İhtiyaç duyulması halinde Kullanıcı tarafından tesis edilen iletişim altyapısı, TEİAŞ”a ait komşu
merkezlerin iletişim ihtiyaçları için de kullanılacaktır.
27
Milli Yük Tevzi Merkezi (MYTM) için gerekli olan bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve
ilgili BYTM?ye iki ayrı link (ana ve yedek) üzerinden iletilmesinde yerel ve uzak istasyonlarda
ihtiyaç duyulan cihazlar (donanım/yazılım) Kullanıcı tarafından temin ve tesis edilecek ve bu
cihazların işletme-bakımı Kullanıcının sorumluluğunda olacaktır. Buna ilave olarak, söz konusu
iletişim linklerinin TEİAŞ'ın ilgili BYTM”deki bağlantıları için gerekli olan donanımın (modem,
çevirici, vb.) temini, tesisi ve işletme-bakımı da Kullanıcının sorumluluğundadır.
Kullanıcının talebi ve TEİAŞ'ın uygun görmesi halinde; Kullanıcı tarafından temin ve tesis
edilen iletişim cihazlarının işletme-bakımı, bedeli karşılığında TEİAŞ tarafından
yapılabilecektir.
Bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve iletilmesi TEİAŞ'ın SCADA Sistemi kurallarına ve
iletişim protokolü ile iletişim ortamına tam uyumlu olacaktır.
5. İletim şebekesine 400 kV ve 154 kV gerilim seviyelerinden bağlı tüm Kullanıcılar, komşu
istasyonlar ve TEİAŞ'ın ilgili Yük Tevzi Merkezi (YTM) ile haberleşmeyi sağlamak amacıyla,
Kullanıcı tesisinde TEİAŞ'ın mevcut özel telefon sistemine (PAX, Private Automatic Exchange)
tam uyumlu bir özel telefon santralı (PAX) temin ve tesis edecektir. TEİAŞ'ın ihtiyaç duyması
halinde Kullanıcı tesisinde bulunan PAX santralinden komşu TEİAŞ merkezlerine uzak abone
tahsis edilecektir.
6. Bağlantı Anlaşması kapsamında Kullanıcı tarafından tesis edilen ve mülkiyeti TEİAŞ'a ait
olan Trafo Merkezleri için gerekli hat tıkaçları, Teleprotection cihazları, 48 V DC Akü-Redresör
Grubu ve DC Dağıtım Panosu ile Bilgi Toplama Panosu (BTP), Uzak Terminal Birimi (RTU)
ve Modemler, Tesis Sözleşmesi kapsamında Yüklenici tarafından temin ve tesis edilecektir. Bu
Trafo Merkezleri için gerekli Kuranportör (PLC) ve aksesuarları, SDH--MUX, PAX, ve ihtiyaç
duyulması durumunda kiralık kanal (İeased line) TEİAŞ tarafından temin ve tesis edilecektir.
Trafo Merkezlerinde istasyon otomasyonu uygulaması yapılması durumunda, TEİAŞ'ın
Bölgesel Yük Tevzi Merkezi ile veri alışverişi için gerekli olan Gateway ve gerekli diğer teçhizat
(modem, vb.) TEİAŞ SCADA Sisteminde kullanılan iletişim protokolü ve diğer kurallara tam
uyumlu olarak Trafo Merkezi tesisi kapsamında temin ve tesis edilerek servise alınacaktır.
SCADA Sistemi vasıtasıyla Trafo Merkezlerinden TEİAŞ'ın Yük Tevzi Merkezine
gönderilecek bilgilerin yer alacağı Teleinformasyon Planlarının hazırlanması ve tıkaç
karakteristiklerinin bildirilmesi amacıyla onaylanmış tek-hat şemaları ile TEİAŞ'ın ilgili Daire
Başkanlığına başvurulacak ve modem, iletişim protokolü ve diğer konularla ilgili gerekli bilgiler
TEİAŞ tarafından sağlanacaktır. Bu durumda, söz konusu merkezde Bilgi Toplama Panosu
(BTP) temin ve tesisine gerek kalmayacaktır.
Trafo Merkezinde istasyon otomasyonu uygulaması yapılmaması durumunda ise, Trafo Merkezi
tek-hat şemaları esas alınarak TEİAŞ tarafından hazırlanacak teleinformasyon planında yer alan
tüm bilgiler TEİAŞ Sisteminde kullanılan standartlara uygun olarak Tesis Sözleşmesi
çerçevesinde Bilgi Toplama Panosu aracılığıyla RTU Panosunda toplanacaktır. Trafo Merkezi
kabul çalışmaları kapsamında, teleinformasyon planında belirtilen tüm bilgilerin TEİAŞ
standartlarına uygun olarak Bilgi Toplama Panosundaki terminal bloklara taşındığı ve buradan
da RTU'ya bağlanmak üzere RTU Panosundaki terminal bloklara getirildiği kontrol edilecektir.
Bilgi Toplama ve RTU Pano Projelerinin “As-Built” kopyası SCADA Projelerinde kullanılmak
üzere TEİAŞ'ın ilgili Daire Başkanlığına gönderilecektir.
7. Dağıtım sistemine bağlanan santraller ve Dağıtım Şirketleri/Dağıtım Lisansı sahibi Organize
Sanayi Bölgeleri (OSB) için Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
8. TEİAŞ'ın ilgili Bölgesel Yük Tevzi Merkezi ile veri iletişimi IEC 60870-5-101 veya IEC
60870-5-104 veri iletişim protokolü ile yapılacaktır. Bu iletişim protokollerinden hangisinin
kullanılacağına, sağlanabilecek iletişim linki hızı da dikkate alınarak TEİAŞ tarafından karar
28
verilecektir. Bu konudaki uygulamanın TEİAŞ”ın SCADA sisteminde kullanılan veri iletişim
Protokollerinin opsiyon ve detaylarına tam uyumlu olması sağlanacaktır.
9. SCADA Sistemi vasıtasıyla toplanacak bilgiler aşağıda özetlenmiştir;
. oHer yüksek gerilim iletim hattının aktif güç akışı,
. o Her yüksek gerilim iletim hattının reaktif güç akışı,
. Her santral ünitesinin aktif gücü (brüt ve net),
». Her santral ünitesinin reaktif gücü (brüt ve net),
. Yüksek gerilim (400 kV, 220 kV ve 154 kV) ve orta gerilim (6-36 kV) baralarında ki gerilim,
» Enazbirana baradan şebeke frekansı,
» o Santral ünitelerinin orta gerilim kesici konum bilgileri,
. o Santral ünitelerinin orta gerilim ayırıcı konum bilgileri,
» o Trafo merkezlerindeki kesici, ayırıcı konum bilgileri,
». Yüksek gerilim iletim hatlarının kesici tekrar kapama bilgileri,
. o Santral ünite trafolarının kademe pozisyon bilgileri,
» o Ototrafo ve trafoların yükte kademe değiştirici pozisyon bilgileri,
». o Toprak ayırıcısı konum bilgileri,
» o 400kV ve 154 kV baraların gerilim durumu (enerjilenme durumu),
». (Yük frekans kontrolü ile ilgili bilgiler,
. Hız regülatörleri droop ayarları,
e o Hidroelektrik üretim tesislerinde rezervuar seviyesi bilgileri,
. o Santral ünitelerinin primer frekans kontrolüne katılım durum bilgisi,
» o Rüzgar santralleri için rüzgar hızı, rüzgar yönü, vb. bilgiler.
» o Güneş santralleri için talep edilen bilgiler,
TEİAŞ tarafindan talep edilen diğer bilgiler,
Tüm kesici, ayırıcı, toprak ayırıcısı bilgileri birbirini teyit eden iki kontak bilgisi (00: Geçiş, Ol:
Açık, 10: Kapalı, 11: Arıza) olarak taşınacaktır.
Tüm durum ve alarm bilgileri | milisaniye çözünürlüklü zaman etiketine sahip olacaktır.
SCADA Sistemi vasıtasıyla santral ve trafo merkezlerinden TEİAŞ'ın Yük Tevzi Merkezine
gönderilecek bilgiler ile TEİAŞ'ın Yük Tevzi Merkezinden bu santral ve trafo merkezlerine
gönderilecek kontrol verilerinin yer alacağı Teleinformasyon Planları, Kullanıcılar tarafından
gönderilecek tek-hat şemaları esas alınarak TEİAŞ'ın ilgili Daire Başkanlığı tarafından
hazırlanacaktır. Bu bilgilerin toplanması/gönderilmesi için gerekli olan teçhizatın TEİAŞ”ın
vereceği teknik şartnameye uygun olarak temin ve tesisi ile işletme ve bakımı Kullanıcı
tarafından yapılacaktır.
10. Sekonder frekans kontrolüne katılacak santrallere ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Sekonder frekans kontrolüne katılacak üretim merkezlerinde tesis edilmesi gereken ve
MYTM'de bulunan AGC programı tarafından gönderilen güç talebi sinyallerine göre sekonder
frekans kontrolü için gerekli olan sistem ve arayüz, AGC programının bütün gerekliliklerini
sağlayacak ve bu programa tam uyumlu olacaktır.
11. Şebeke kısıtları vb. nedenlerle rüzgar/güneş santrallerinde üretim azaltılması yapılabilmesi
amacıyla TEİAŞ Yük Tevzi Merkezince belirli süreler için gönderilecek set-point değerlerine
uygun olarak üretim miktarlarının azaltılmasının sağlanabilmesi için rüzgar/güneş santrallerinde
gerekli sistem TEİAŞ SCADA Sistemine tam uyumlu olarak Kullanıcılar tarafından
gerçekleştirilecektir.
29
12. İletişim bağlantısı için TEİAŞ tarafından uygun görülen ve TEİAŞ'ın mevcut sistemine
uyumlu olarak çalışacak sayı ve kapasitede F/O teçhizatlar, sayısal çoklayıcılar ve gerekli
donanımların (F/O kablo uzatımı, F/O kablo bağlantı kutusu, MDF v.b.) karşı merkezleride
kapsayacak şekilde temini, tesisi, işletme ve bakımı Kullanıcının sorumluluğundadır. Kurulacak
SDH sistemlerinin TEİAŞ sistemindeki Senkronizasyon (clock) sistemine uyumlu olması
Kullanıcı tarafından sağlanacaktır.
13. Kullanıcı TEİAŞ'ın ilgili Daire Başkanlıklarının belirleyeceği sayıda, frekans bandında ve
akım kapasitesinde hat tıkacını, TEİAŞ şartnamelerine uygun olarak temin ve tesis edecektir.
Gerekli görülmesi halinde karşı merkezlerdeki hat tıkaçları da Kullanıcı tarafından temin ve tesis
edilecektir.
14. İletişim cihazları -48 VDC Akü-Redresör grubu ile beslenecektir. Bu DC güç kaynağı, 400
kV ve 154 kV merkezlerde 96100 yedekli (2 redresör, 2 akü grubu) olacaktır. 48 V DC akü
grupları 24 x 2 V akülerden oluşacaktır. Redresör, en az 30 amper değerinde, akü grubu ise en
az 200 amper-saat değerinde olacaktır.
15. Kullanıcı, tesislerinde, iletişim donanımlarının konuşlandırılabileceği uygun bir "Telekom
Odası" ayıracaktır.
16. Kullanıcı şalt sahasında TEİAŞ kullanımı için TEİAŞ tarafından tesis edilen veya Kullanıcı
tarafından tesis edilerek mülkiyeti/kullanım hakkı TEİAŞ'a devredilen fider ve bu fiderin
bağlandığı Enerji İletim Hattının iletişim cihazları ve aksesuarlarının (hat tıkacı, tuner, sızdırma
bobini, Kuranportör, SDH, MUX vb.) temin, tesis, işletme ve bakımı TEİAŞ tarafindan
yapılacaktır.
17. İletim ve iletişim sisteminin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve yenilenmesi nedeniyle,
kullanıcıya ait mevcut ses ve veri iletişim sisteminde ortaya çıkan değişiklik ihtiyaçları, bağlı
olduğu TEİAŞ merkezindeki ihtiyaçlar da dahil, TEİAŞ tarafından yapılacak planlama
çerçevesinde kullanıcı tarafından yerine getirilecektir.
18. TEİAŞ sistemlerine bağlanacak tüm kullanıcılar, Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği ile ilgili
olarak bu alandaki endüstriyel standartlar uyarınca gerekli önlemleri alacak ve TEİAŞ tarafından
bu konuda istenecek tüm gereklilikleri yerine getirecektir.
30
EK-6
GÜÇ KALİTESİ ÖLÇÜM SİSTEMİ
1. Harmonik Bozulmalar ve Fliker Ölçüm Sistemi (Güç Kalitesi Ölçüm Sistemi)
Kullanıcı, “Harmonik ve Fliker Ölçüm Gereklilikleri” yanı sıra diğer güç kalitesi
parametrelerinin ölçümü için; sistem bağlantısının yapılmasından en az 4 ay önce ilgili
Daire Başkanlığımıza başvuracak ve yapılacak planlamaya göre öngörülecek Harmonik
Bozulmalar ve Fliker Ölçüm Sistemlerini (Güç Kalitesi Ölçüm Sistemi) temin ve tesis
edecektir.
2. Milli Güç Kalitesi Ölçüm Sisteminin Bağlantı Noktası ve Tesisi Montaj
(Nereye ve Nasıl Tesis Edileceği)
Güç kalitesi ölçüm sistemi, sistem kullanıma esas ölçüm noktası/noktalarına
konulacaktır.
Ölçüm sisteminin tesis edileceği merkezde Güç Kalitesi Ölçüm panosunun mevcut
ve müsait olması halinde cihaz bu panoya monte edilecektir. Aksi durumda cihaz pano ile
birlikte kullanıcı tarafından tesis edilecektir.
Uygulamada sorun çıkması halinde TEJAŞ”'ın ilgili biriminin görüşleri alınacaktır.
3. Ölçüm Parametreleri ve Gerekli Ölçüm Doğruluğu
Tesis edilecek ölçüm cihazları Tablo-1”de verilen güç kalitesi parametrelerinin aşağıda
belirtilen standartlara uygun olarak kesintisiz ölçüm ve analizini yapabilmelidir.
e TEC 61000-4-30 Ed2.0 (2008-10) Elektromanyetik uyumluluk, Bölüm 4-30: Deneyler
ve ölçme teknikleri (enerji kalitesi ölçme yöntemleri)- A Sınıfi (Class — A)
se TEC 61000-4-7 Ed2.1 (2009-10) Elektromanyetik uyumluluk, Bölüm 4-7: Deneyler ve
ölçme teknikleri (harmonik ve ara harmonik) — 1. Sınıf (Class - 1)
» TEC 61000-4-15 Ed2.0 (2010-08) Elektromanyetik uyumluluk, Bölüm 4-15: Deneyler
ve ölçme teknikleri (kırpışma ölçer)- A Sınıfı (Class — A)
« IEC 61000-2-4 Ed2.0 (2002-06) Elektromanyetik uyumluluk (EMU) — Bölüm 2-4: Çevre
- Düşük frekanslı iletilen bozulmalar için sanayi tesislerindeki uyumluluk seviyeleri
Tablo 1. Ölçülmesi gerekli olan güç kalitesi değişkenleri
Ölçüm
Aralığı
İstenilen (Ölçüm
Ölçüm Uygunluk hassasiyeti bu
Periyodu aralıkta
geçerli
Tüm fazlar
Frekans 10dakika | PC ÇŞ M9) içintek a,
31
Ölçüm
Hassasiyeti (S)
Ölçülen
Ölçülen
Büyüklükler
Nominal ,
zl Wi , IEC 61000-4-30 |... gerilimin ie,
Gerilimi 10 dakika Tüm fazlar | , 0 gerilimin
e A Sınıfı 7010- 5150”si Da
Büyüklüğü a *40.1'1
Nominal
Tüm fazlar ea ,
Şebeke Akımı , N gerilimin Nominal akımın
Büyüklüğü 10 dakika | IEC 61000-4-30 ve No 410-94150'si 440.Di
arası
TEC 61000-4-
15'te verilen
dikdörtgensel
test sinyalleri
için Pst 905
doğrulukla
ölçülebilmelidir.
Şebeke
Gerilimi
Kırpışması
Tüm fazlar 0.2-10 Pst
TEC 61000-4-30
, A Sınıfı
10 dakika | (66 61000-4-
15)
0 - 5 arası Ölçülen
yi © İrEc61000-4-30 Tüm fazlar | ONegaif | ieşenin pozitif
Gerilimi 10 dakika için tek bileşen ,
zi A Sınıfı ” a, bileşene oranının
Dengesizliği değer Ve0- e 5 Sıfır 440.155
bileşen '
Eğer ölçülen
gerilim nominal
TEC 61000-2-4 gerilimin ol'ine
TEC 61000-4-30 standardında eşit veya
Gerilim A Sınıfı 3. sınıf , büyükse,
H a, . | 10dakika | (IEC 61000-4- uygunluk limit | Ölçülen Gerilim
armonikleri N e a
7, değerlerinin harmoniğinin
IEC 61000-2-4) 410-4200'ü 95'i, değilse
arası nominal gerilim
harmoniğinin
4 0,05'i
Eğer ölçülen
gerilim nominal
IEC 61000-2-4 gerilimin
IEC 61000-4-30 standardında “elinden
pr A Sınıfı 3.sınıf büyükse,
şeri ara Aİ 10 dakika | (EC 610004 uygunluk limit | Ölçülen gerilim
armonikleri an onun
7, değerlerinin | ara harmoniğinin
IEC 61000-2-4) 9410-4200 ü | *965'i, değilse
arası nominal gerilim
harmoniğinin
£Y 0,051
Eğer ölçülen
TEC 61000-2-4 akım nominal
IEC 61000-4-30 standardında | akımın *43'üne
Akım A Sınıfı 3. sınıf eşit veya
Harmonikleri 10 dakika | (IEC 61000-4- uygunluk limit | (o büyükse,
7, değerlerinin Ölçülen Akım
IEC 61000-2-4) “410-96200”ü harmoniğinin
arası #59'1, değilse
nominal akım
32
Akım Ara
Harmonikleri
Gerilim Alt
Sapma
Gerilim Üst
Sapma
Aktif Güç
Reaktif Güç
10 dakika
10 dakika
10 dakika
10 dakika
10 dakika
IEC 61000-4-30
A Sınıfı
(EC 61000-4-
7,
TEC 61000-2-4)
IEC 61000-4-30
A Sınfi
TEC 61000-4-30
A Sınıfı
IEC 61000-4-30
A Sınıfı
(IEC 61000-4-
7)
TEC 61000-4-30
, A Sınıfı
Tüm fazlar
ve Nötr
Akımı,
50. Ara
Harmoniğ
e kadar
Tüm fazlar
Tüm fazlar
TEC 61000-2-4
standardında
3. sınıf
uygunluk limit
değerlerinin
510-5200
arası
Nominal
gerilimin
10- 5150'si
arası
Nominal
gerilimin
410- 9150*si
arası
Tüm fazlar
Güç Faktörü
10 dakika
4. Olay Kaydı
IEC 61000-4-30
A Sınıfı
A Sınıfı
harmoniğinin
* 0,1591
Eğer ölçülen
akım nominal
akımın “03'üne
eşit veya
büyükse, ölçülen
değilse nominal
akım
harmoniğinin
*Yo 0,19'i
Nominal
gerilimin
*940.Vi
Nominal
gerilimin
*460.19i
Eğer ölçülen güç
150 W'a eşit
veya büyükse ise
ölçülen aktif
gücün -Yol'i,
değilse (P< 150
W) ise 1,5 W
Güç kalitesi ölçüm cihazları, çukur (sag), tepe (swell) ve kesinti (interruption)
türlerindeki güç kalitesi olaylarını tespit ederek akım ve gerilim dalga şekillerini 25600
örnek/saniye hızında kayıt edebilmelidir.
Güç kalitesi olayları 3 saniyeden kısa sürüyorsa "kısa süreli", 3 saniyeden uzun sürüyorsa
"uzun süreli" olarak ifade edilir. Kısa süreli olaylarda tek olay dosyası, uzun süreli bir olay
durumunda ise olayın başlangıç ve bitişine ait 2 farklı olay dosyası kaydı oluşturulmalıdır.
Bir olay tespit edildiğinde, olay kısa süreliyse veya uzun süreli bir olayın başlangıcıysa,
olay zamanından 0.5 saniye öncesinden olay zamanının 2.5 saniye sonrasına kadar, eğer olay
33
uzun süreli bir olayın bitişiyse, olay zamanından 2.5 saniye öncesinden 0.5 saniye sonrasına
kadar geçen 3 saniyelik süreye ait gerilim ve akım ham verileri, olay bilgileriyle birlikte kayıt
edilmelidir.
Tablo 2. Ölçülmesi gerekli olan güç kalitesi olayları
Temel Ölçüm
Periyodu /
Değerlendirme Uygunluk
Periyodu
Şebeke Gerilim Çukuru EE ye TEC 61000-4-30
çevrim
Şebeke Gerilim Tepesi TEC 61000-4-30
Şebeke Gerilim Her yarım IEC 61000-4-30
çevrim
Kesintisi
Güç kalitesi ölçüm cihazları kayıt etmiş oldukları güç kalitesi ölçüm ve olay verilerini
bağlantı anlaşmasını yapan iletim sistemi kullanıcısında bulunan bir sunucuya aktarabilecektir.
Bu veriler 5.1 maddesinde anlatılan dosya yapısında güvenli dosya aktarım protokolü (sftp) ile
TEİAŞ tarafından kesintisiz olarak erişilebilir bir klasörde depolanacaktır. Güç kalitesi ölçüm
dosyalarının her biri toplam bir saatlik verilerden oluşmalıdır. Olay verileri ise her bir olay için
3 saniyelik ham verilerden oluşmalıdır. TEİAŞ Milli Güç Kalitesi İzleme Sistemi sunucuları
tarafından bu klasöre periyodik olarak erişilerek verilerin TEİAŞ Milli Güç Kalitesi İzleme
Sistemine aktarımını gerçekleştirilecektir.
Ölçülen
Ölçülen Büyüklükler Fazlar
5
ve
5. Haberleşme
Güç Kalitesi Ölçüm ve Olay Verileri Dosya Yapıları TEİAŞ tarafından Sistem
Kullanıcısına sağlanacak ve ilgili kullanıcı bu dosya yapısına uygun yazılımı temin edecektir.
6. Veri Depolama
Haberleşme durumunun uygun olmadığı durumlarda ölçüm verilerinin kaybolmaması
için söz konusu cihaz en az 6 ay boyunca ölçüm sonuçlarını saklayacak veri depolama
kapasitesine haiz olmalıdır.
7. Ölçüm Senkronizasyonu
Güç kalitesi problemlerinin kaynaklarının doğru olarak adreslenebilmesi için söz konusu
cihaz GPSENTP üzerinden zaman senkronizasyonu yapma yeteneğine haiz olmalıdır. Zaman
belirsizliği TEC 61000-4-30 Ed2.0 (2008-10) standartına göre 20 milisaniyeden küçük olmalıdır.
Bu özellik ölçüm periyotlarının senkronize (eş zamanlı) olarak alınması ve dolayısıyla güç
kalitesi problemlerinin kaynaklarının ve sisteme olan etkilerinin tespiti için önem taşımaktadır.
Ayrıca ölçüm ve analizlerin eş zamanlı olması için IEC 61000-4-30 Ed2.0 (2008-10)
standartına göre ölçüm periyotları 10 dakika başlarında başlamalıdır.
34
EK-7
TEMİNATLAR
A-
1- Bağlantı kapsamındaki yatırımın kullanıcı tarafından yapılması halinde mali
yükümlülükler ve anlaşma yükümlülüklerinin teminat altına alınabilmesini teminen
Anlaşma imzalanmadan önce Ek-4 Tesis Sözleşmesi Madde 2-A'da belirtilen toplam
tahmini keşif bedelinin 20'si oranında ........................... TL kadar derhal nakde
çevrilebilen kesin ve süresiz teminat mektubunun TEİAŞ'ın ilgili birimine sunulması
gerekmektedir. Kullanıcıdan tesis amacıyla alınan teminatın, bağlantı kapsamındaki
tesislerin geçici kabul onayı sonrası 9050”si; kesin kabul onayı sonrasında ise kalan 9050'si
iade edilecektir.
2- Bağlantı kapsamındaki yatırımın finansmanının kullanıcı tarafindan sağlanması
halinde Bağlantı Anlaşmasının eki olmak üzere hazırlanacak bir Ön Anlaşmada finansman
koşulları belirlenecektir.
3- Sisteme bağlantı tesislerinin TEİAŞ tarafından yapılması halinde mali
yükümlülükler ve anlaşma yükümlülüklerinin teminat altına alınabilmesini teminen,
Anlaşma imzalanmadan önce Ek-4 Tesis Sözleşmesi Madde 2-B'de belirtilen TEİAŞ
tarafından yapılacak tesis ve kamulaştırma işlerine ait TEİAŞ Yatırım Programında yer alan
proje bedelinin *6100oranında.................. TL kadar derhal nakde çevrilebilen kesin ve
süresiz teminat mektubunun TEİAŞ'ın ilgili birimine sunulması gerekmektedir.
Ek-4 Tesis Sözleşmesi Madde 2-B kapsamındaki işler uyarınca TEİAŞ tarafından
yapılacak enerji iletim tesislerine ilişkin alınan teminat mektubu, iletim varlıklarının en son
geçici kabul onay tarihinden itibaren onuncu yılın sonuna kadar TEİAŞ tarafından muhafaza
edilir ve onuncu yılın sonunda iade edilir.
Ek-4 Tesis Sözleşmesi Madde 2-Adaanılan.............................. iletkenli hattın ve
Mi sahasına yönelik kamulaştırma çalışmalarının teminat altına
alınabilmesini teminen, Anlaşma imzalanmadan önce Kullanıcı tarafından Ek-4 Tesis
Sözleşmesi Madde 2-A'da yer alan EİH için belirlenen tahmini keşif bedelinin 9425'i ile TM
için belirlenen tahmini keşif bedelinin 95'nintoplamıolan........................... TL bedele
karşılık gelen derhal nakde çevrilebilen kesin ve süresiz teminat mektubu olarak TEİAŞ'ın ilgili
birimine sunulması gerekmektedir.
EİH ve/veya TM için Bağlantı Anlaşması kapsamında Kullanıcının yapmakla yükümlü olduğu
işlerin tamamlanmış olması ve tesisin tamamlanarak geçici kabulün onaylanması halinde
teminat mektubu TEİAŞ tarafından iade edilecektir.
35