_PortalAdmin_Uploads_Content_FastAccess_68811fa057299.docx
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/5/2014 tarihli ve 29013 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) İletim sistemine bağlanacak tesis, teçhizat ve bağlantı elemanları, Ek-7’de gerilim seviyesine göre verilen Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’te belirtilen gerilim harmonik planlama sınır değerlerine uygun olarak tasarlanır. Tablolarda sunulan değerler her bir gerilim harmoniğinin ana bileşene göre oransal değerini ifade eder.”
“(3) Normal işletme koşullarında, iletim sistemindeki bir bağlantı noktasında bir tesis ve/veya teçhizatın devre dışı olması durumunda ölçülen toplam harmonik bozulma, güç kalitesi ölçüm periyodunun %5’inden uzun bir süre için;
400 kV’de, 50. harmoniğe kadar olan harmonik gerilimlerin her biri için Ek-7’de verilen Tablo 4’deki üst sınırlar geçilmeksizin % 3,5 ’luk toplam harmonik bozulma sınırını,
154 kV seviyesindeki 50. harmoniğe kadar olan harmonik gerilimlerin her biri için Ek-7’de verilen Tablo 5’deki üst sınırlar geçilmeksizin %5’lik toplam harmonik bozulma sınırını,
154 kV seviyesi altında 50. harmoniğe kadar olan harmonik gerilimlerin her biri için Ek-7’de verilen Tablo 6’daki üst sınırlar geçilmeksizin %8’lik toplam harmonik bozulma sınırını,
geçemez.”
“(4) Toplam harmonik bozulma aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:
”
“(7) İletim sistemine bağlı kullanıcılar, ortak bağlantı noktalarında ve ortak bağlantı noktalarına yakın diğer bağlantı noktalarında gerilim harmoniği uyumluluk sınır değerlerini geçmesine sebebiyet vermeyecek şekilde faaliyet gösterir. Gerilim harmoniği uyumluluk sınır değerlerinin aşılıp aşılmadığını izleyen güç kalitesi ölçüm sisteminin temin, tesis ve işletmesi, TEİAŞ mülkiyetindeki trafo merkezlerinde TEİAŞ tarafından, iletim sistemi kullanıcısı mülkiyetindeki trafo merkezlerinde ise kullanıcı tarafından yapılır.”
“(8) Gerilim harmoniği uyumluluk sınır değerlerinin aşılıp aşılmadığını izleyen güç kalitesi ölçüm sisteminin kurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kullanıcılara, gerilim harmoniği sınır değerlerinin aşıldığı kabul edilerek Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmalarının ilgili hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) İletim sistemine bağlı kullanıcılar ortak bağlantı noktalarında ve ortak bağlantı noktalarına yakın diğer bağlantı noktalarında fliker sınır değerlerini geçmesine sebebiyet vermeyecek şekilde faaliyet gösterir. Fliker sınır değerlerinin aşılıp aşılmadığını izleyen güç kalitesi ölçüm sisteminin temin, tesis ve işletmesi, TEİAŞ mülkiyetindeki trafo merkezlerinde TEİAŞ tarafından, iletim sistemi kullanıcısı mülkiyetindeki trafo merkezlerinde ise kullanıcı tarafından yapılır.”
“(3) Fliker sınır değerlerinin aşılıp aşılmadığını izleyen güç kalitesi ölçüm sisteminin kurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kullanıcılara, fliker sınır değerlerinin aşıldığı kabul edilerek Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmalarının ilgili hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) İletim sistemi elemanlarının planlı olarak devre dışı edilmeleri ile ortaya çıkan faz dengesizliklerine; toplam harmonik bozulma seviyesinin bağlı oldukları gerilim seviyesi için tanımlanan uyumluluk sınır değerlerini geçmemesi, sık olmaması ve kısa süreli olması kaydı ile TEİAŞ’ın onayı ile izin verilebilir. Bu husus taraflar arasındaki bağlantı anlaşmasında yer alır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) İletim sistemi kullanıcıları, Ek-8’de verilen tablodaki akım harmonikleri sınır değerlerine uymakla yükümlüdür. Tabloda sunulan değerler ortak bağlantı noktasındaki her bir akım harmoniğinin etkin değerinin maksimum yük akımının ana bileşeninin etkin değerine oransal değerini ifade eder. Akım harmonikleri sınır değerlerinin aşılıp aşılmadığını izleyen güç kalitesi ölçüm sisteminin temin, tesis ve işletmesi, TEİAŞ mülkiyetindeki trafo merkezlerinde TEİAŞ tarafından, iletim sistemi kullanıcısı mülkiyetindeki trafo merkezlerinde ise kullanıcı tarafından yapılır.
(2) Akım harmonikleri sınır değerlerinin aşılıp aşılmadığını izleyen güç kalitesi ölçüm sisteminin kurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kullanıcılara, akım harmonikleri sınır değerlerinin aşıldığı kabul edilerek Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmalarının ilgili hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(16) Güç Kalitesi Ölçüm Sistemlerine İlişkin Usul ve Esaslar aşağıdaki hususları içerir:
a)Yönetmeliğin 9, 11 ve 13 üncü maddeleri kapsamında ve TEİAŞ mülkiyetinde olan güç kalitesi ölçüm sistemi, güç kalitesi ölçüm cihazlarının teknik karakteristikleri, ölçüm cihazlarının sağladığı verilerin formatı.
b) Yönetmeliğin 9, 11 ve 13 üncü maddeleri kapsamında ve kullanıcı mülkiyetinde olup Ek-7 ve Ek-8’de yer alan tablolardaki değerlere uygunluğun belirlenmesi maksadıyla kurulmuş olan güç kalitesi ölçüm sistemlerinin kapsamı, tesis, teçhizat ve iletim sistemine bağlantısı, tablolardaki sınır değerlerinin izlenmesine uygun olarak tasarlandığının kontrolü ile bu sistemlerden TEİAŞ sistemine veri aktarımı ve veri formatı.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“(e) Bir bağlantı noktasında, sisteme bağlanabilecek rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi kurulu gücü, TS EN 61400 serisi standartlarına göre yapılacak olan teknik analiz sonuçlarının, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen kabul edilebilir güç kalitesi, yük akışı, kısıtlılık, kısa devre ve diğer sistem etütleri limitleri dahilinde değerlendirilmesi neticesinde belirlenir.”
“(f) Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı fotovoltaik üretim tesislerinin sisteme bağlantısında Ek-18 hükümleri uygulanır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci, üçüncü, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) 30 MW kurulu gücün altındaki üretim tesisleri bu maddenin 8 inci fıkrasında düzenlenen şartlara uymak zorunda olup diğer fıkralardaki şartlardan muaftır.”
“(3) Kurulu gücü 30 MW ve üzerinde olup iletim sisteminden bağlı olan üretim tesisleri de bu bölümde yer alan reaktif güç kontrolü hizmetine ilişkin şartlara uymak zorundadır.”
“(8) Sistem frekansının kararsız işletme koşullarında 52,5 Hz’e çıkabileceği veya 47,5 Hz’e düşebileceği göz önünde bulundurularak, toplam kurulu gücü 1 MW ve üzerinde olan üretim tesisleri ve/veya TEİAŞ teçhizatının aşağıdaki tabloda belirtilen minimum süre kadar iletim şebekesine bağlı kalarak çalışacak şekilde tasarlanması zorunludur.
”
“(9) Primer frekans kontrol hizmeti sunan elektrik üretim tesisleri hariç, sekizinci fıkra kapsamındaki elektrik üretim tesislerine ait üniteler çalıştıkları süre boyunca, Ek-15’deki grafik doğrultusunda;
50,5 – 49,5 Hz aralığındaki sistem frekans değişimleri için sabit aktif güç çıkışı verebilecek,
49,5 – 47,5 Hz aralığındaki sistem frekans değişimleri için ise, doğrusal karakteristikteki değerlerden daha yüksek aktif güç verebilecek,
kapasitede olmak zorundadır.”
“(13) Rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı fotovoltaik üretim tesisleri için bu madde kapsamındaki hükümler değil, Ek-18’de yer alan koşullar geçerlidir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9) Hız ve gerilim regülatörleri ve bunlara ilişkin kontrol sistemlerinin ayarları TEİAŞ onayı haricinde değiştirilemez. TEİAŞ bu ayarlara uyulup uyulmadığına dair önceden haber vermeksizin tesiste inceleme yapma hakkına sahiptir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(10) Sorumluluk sahası içerisinde TEİAŞ veya kullanıcı tarafından tesis edilen güç kalitesinin izlenmesine ilişkin cihazlara ait ölçüm verilerinin iletim sistemine bağlı kullanıcıların erişimine sunulması esastır. Kullanıcıların TEİAŞ Milli Güç Kalitesi Ölçüm Sistemine erişimleri, TEİAŞ tarafından hazırlanıp Kurul tarafından onaylanan “Güç Kalitesi Ölçüm Sistemlerine İlişkin Usul ve Esaslar” hükümlerine göre yapılır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) 7/5/2016 tarihli ve 29705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Talep Tahminleri Yönetmeliği çerçevesinde TEİAŞ tarafından sonuçlandırılarak Kuruma sunulacak olan talep tahminlerinin TEİAŞ’ın internet sitesinde 31 Aralık tarihine kadar yayımlanmaması durumunda, Üretim Kapasite Projeksiyonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan talep tahminleri kullanılır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Tesis ve/veya teçhizat Ek-24’te verilen formata uygun olarak numaralandırılır ve isimlendirilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Ünitelerin hız eğim ve ölü bant değerleri, ayarlanabilir yapıda olmak zorundadır. Primer frekans kontrolü performans testleri sırasında ayarlanan hız eğimi değeri, normal işletme sırasında da sürekli olarak kullanılır ve TEİAŞ tarafından aksi belirtilmedikçe değiştirilemez. Ünitenin sağlayacağı primer frekans kontrol rezerv miktarı ünite kurulu gücünün en az %5’i olmalıdır. Ünitenin sağlayacağı primer frekans kontrol rezerv miktarının azami rezerv kapasitesinden düşük olması durumunda, sağlanacak rezerv miktarı yük alma ve yük atma yönünde sınırlayıcı veya benzeri bir fonksiyonla sağlanmalıdır. Ünitelerin hız kontrol sisteminin ölü bandı istendiğinde 0 (sıfır) olarak ayarlanabilmelidir. Sistemin ihtiyacına göre hız eğim ve ölü bant değerlerinin TEİAŞ tarafından farklı bir değerde olması istenmesi halinde, bu değerler TEİAŞ tarafından belirlenen şekilde ayarlanmalıdır.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kurulu gücü 30 MW ve üzerinde olup iletim sisteminden bağlı olan lisanslı tüm üretim tesislerinin aşırı ikazlı olarak 0.85 ve düşük ikazlı olarak 0.95 güç faktörleri arasında otomatik gerilim regülatörü vasıtasıyla sürekli olarak ve/veya öncelikle BYTM ve ardından iletim sistem işletmecisinin talimatları doğrultusunda reaktif güç kontrolüne katılımları zorunludur. Ancak, rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı fotovoltaik üretim tesislerinin Ek-18’de belirtilen sınırlar dâhilindeki güç faktörü değerleri için her noktada çalışabilir olmaları zorunludur. Üretim üniteleri step-up transformatörleri ile 154 kV – 380 kV iletim sistemine direk olarak bağlı olmayan ve üretim ile tüketim tesisleri aynı üretim barasında bulunan, bu tüketim tesislerinin elektrik, ısı ve/veya buhar ihtiyaçları doğrultusunda çalışan ve bu durumu TEİAŞ’a kabul edilebilir şekilde ispatlayan üretim tesisleri bu madde kapsamından muaftır.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı fotovoltaik üretim tesislerinin şebeke bağlantı kriterleri”
“(1) Rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı fotovoltaik üretim tesisleri için tesisin iletim veya dağıtım sistem işletmecisi ile bağlantı anlaşmasının imzalandığı tarihte yürürlükte olan Ek-18 uygulanır.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca proje onayı 1/6/1996 tarihinden önce yapılmış üretim tesisleri veya sözleşme yürürlük tarihi 1/6/1996 tarihinden önce olan üretim tesisleri reaktif güç destek hizmeti performans testlerinden muaf olup, TEİAŞ ile imzalanan reaktif güç destek hizmeti sağlanmasına ilişkin yan hizmet anlaşması kapsamında bu üretim tesisleri tarafından sağlanması gereken zorunlu reaktif güç değerleri, işletme anında aşırı ikazlı çalışma sırasında şebekeye verebildikleri ve düşük ikazlı çalışma sırasında şebekeden çekebildikleri maksimum reaktif güç değeri olarak kabul edilir.
(2) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca proje onayı 1/6/1996 tarihinden sonra yapılmış üretim tesisleri veya sözleşme yürürlük tarihi 1/6/1996 tarihinden sonra olan üretim tesisleri için gerçekleştirilen reaktif güç destek hizmeti performans testleri sonucunda o tarihte yürürlükte olan mevzuatta belirtilen zorunlu reaktif güç değerlerini sağlayamayan üretim tesislerinin bu değerleri sağlamaları ve gerekli şartları yerine getirmeleri için 31/12/2021 tarihine kadar süre tanınır. 31/12/2021 tarihine kadar, TEİAŞ ile imzalanan reaktif güç destek hizmeti sağlanmasına ilişkin yan hizmet anlaşması kapsamında bu üretim tesisleri tarafından sağlanması gereken zorunlu reaktif güç değerleri, işletme anında aşırı ikazlı çalışma sırasında şebekeye verebildikleri ve düşük ikazlı çalışma sırasında şebekeden çekebildikleri maksimum reaktif güç değeri olarak kabul edilir.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Güç Kalitesi Ölçüm Sistemlerine İlişkin Usul ve Esaslar
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) TEİAŞ tarafından hazırlanarak Kuruma teklif edilecek Güç Kalitesi Ölçüm Sistemlerine İlişkin Usul ve Esaslar en geç 31/12/2017 tarihine kadar Kuruma sunulur.
(2) Güç Kalitesi Ölçüm Sistemlerine İlişkin Usul ve Esasların yayımlandığı tarih itibariyle, TEİAŞ ile Bağlantı Anlaşması imzalamış, fakat bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca işletmede olan veya işletmeye alınacak tesislerinde Güç Kalitesi Ölçüm Sistemini kurmamış olan kullanıcılar, Usul ve Esasların yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde Güç Kalitesi Ölçüm Sistemini temin etmek ve kurmakla yükümlüdür.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek 7’sinin başlığı ve Ek 7’de yer alan 400 kV İletim Sisteminde Harmonik Gerilim Planlama Sınır Değerleri başlıklı 1 numaralı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK 7
GÜÇ KALİTESİ PARAMETRELERİ SINIR DEĞERLERİ”
“
Tablo 1. 400 kV İletim Sisteminde Harmonik Gerilim Planlama Sınır Değerleri
”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek 17’sinin Primer Frekans Kontrol Rezerv Testi başlıklı E.17.A.1. bölümünün Test Aşamaları başlıklı ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Primer Frekans Kontrol Rezerv Testi gerçekleştirilirken ünite üzerinde aşağıdaki işlemler yapılır:
Ünite, Primer Frekans Kontrol işlevini sağlayacak konuma alınır.
Ölü bant değeri 0 (sıfır) mHz olarak ayarlanır.
Hız eğimi ve diğer ilgili parametreler, 200 mHz’lik frekans sapması durumunda primer frekans kontrol rezervinin %50’si en fazla 15 saniye içinde, tamamı en geç 30 sn içerisinde etkinleştirilmesi gerekliliği çerçevesinde , aşağıdaki tabloda belirtilen ve %4 ile %8 arasında değişebilecek hız eğimi değerleri ile tutarlı olacak şekilde ayarlanmalıdır.
Azami Primer Rezerv Kapasitesi ünite nominal aktif gücünün %5’sinden az, %10’dan fazla olamaz. TEİAŞ tarafından uygun görülmesi halinde %10’dan daha yüksek bir azami primer frekans kontrol rezerv kapasitesi için test yapılabilir. Bu takdirde test, hız eğimi formülü ile hesaplanan hız eğimi değeriyle yapılır.
Tablo E.17.A.1 – Hız eğim değerleri
Testler için yapılan hız eğimi, ölü bant ve diğer ilgili parametre ayarları, primer frekans kontrol performans testlerinin tüm aşamalarında aynı kalmalı ve değiştirilmemelidir.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin Ek 18’i, Ek 19’u, Ek 20’si, Ek 21’i ve Ek 22’si sırasıyla ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekteki Ek 24 eklenmiştir.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
“
EK 18
RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI FOTOVOLTAİK ÜRETİM TESİSLERİNİN ŞEBEKE BAĞLANTI KRİTERLERİ
E.18.1 KAPSAM
Bu kriterler, aşağıda belirtilen üretim tesislerine uygulanır:
İletim sistemine bağlı rüzgar ve güneş enerjisine dayalı fotovoltaik üretim tesisleri
Dağıtım sistemine orta gerilim seviyesinden bağlı güneş enerjisine dayalı lisans sahibi fotovoltaik üretim tesisleri
Kurulu gücü 10 MW ve üzerinde olan dağıtım sistemine bağlı rüzgar enerjisine dayalı lisans sahibi üretim tesisleri
Bu ekte yer almayan konular için bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri geçerlidir.
E.18.2 ÜRETİM TESİSLERİNİN ARIZA SONRASI SİSTEME KATKISI
İletim veya dağıtım sistemi bağlantı noktasındaki şebeke faz-faz geriliminin Şekil E.18.1’de verilen 1 numaralı ve 2 numaralı bölgelerde kaldığı süre boyunca, herhangi bir fazda veya tüm fazlarda oluşan gerilim düşümlerinde ilgili üretim tesisleri şebekeye bağlı kalmalıdır.
Şekil E.18.1 İletim veya Dağıtım Sistemi Bağlantı Noktasındaki Şebeke Faz-Faz Gerilimi
Arıza sırasında gerilim düşümünün 1 numaralı bölgede kaldığı durumlarda, üretim tesisi aktif gücü, arıza temizlendikten hemen sonra saniyede nominal aktif gücünün en az %20’si oranında artırılarak, üretilebilecek maksimum aktif güç değerine ulaşmalıdır.
Arıza sırasında gerilim düşümünün 2 numaralı bölgede kaldığı durumlarda ise, üretim tesisi aktif gücü, arıza temizlendikten hemen sonra saniyede nominal aktif gücünün en az %5’i oranında artırılarak, üretilebilecek maksimum aktif güç değerine ulaşmalıdır.
Şebeke bağlantı noktasında meydana gelen ±%10’a kadar olan gerilim dalgalanmaları (0,9pu – 1,1pu) normal işletme koşulları olup, ilgili üretim tesisleri E.18.6 Reaktif Güç Desteği Sağlanması bölümünde belirtilen esaslara uymalıdır.
Şebeke bağlantı noktasında ifade edilen arıza durumlarında oluşacak ±%10’dan büyük gerilim dalgalanmalarında her bir rüzgar türbin jeneratörü ve/veya fotovoltaik güneş santrallerindeki her bir invertör tasarlanmış geçici rejim anma değerlerini aşmadan, gerekirse nominal akımın %100’üne varacak seviyelerde, endüktif veya kapasitif yönde maksimum reaktif akım desteği sağlamalıdır. Bu geçici rejim maksimum reaktif akım destek değerine %10 hata payı ile 60 ms içerisinde ulaşmalı ve 1,5 saniye boyunca sürdürülebilmelidir.
E.18.3 AKTİF GÜÇ KONTROLÜ
İletim sistemine bağlı rüzgar ve güneş enerjisine dayalı fotovoltaik üretim tesislerinde Yönetmeliğin 63 üncü maddesinde tanımlanan acil durumlarda aktif güç kontrolü yapılabilir. Üretim tesisinin aktif güç çıkışı, gerektiğinde TEİAŞ tarafından gönderilecek sinyallerle, santralın o anki şartlarda emreamade gücünün %20-%100’ü arasında otomatik olarak kontrol edilebilir olmalıdır. Bu kapsamda;
a) Kurulu gücü 100 MW ve altında olan üretim tesisleri için, yük alma hızı dakikada santral kurulu gücünün %5’ini geçmemelidir, yük atma hızı ise dakikada santral kurulu gücünün %5’inden az olmamalıdır.
b) Kurulu gücü 100 MW’ın üzerinde olan üretim tesisleri için, yük alma hızı dakikada santral kurulu gücünün %4’ünü geçmemelidir, yük atma hızı ise dakikada santral kurulu gücünün %4’ünden az olmamalıdır.
Şebeke kısıtları ve benzeri nedenlerle ilgili üretim tesislerinde üretim azaltılması yapılabilmesi amacıyla TEİAŞ Yük Tevzi Merkezince belirli süreler için gönderilecek set-point değerlerine uygun olarak üretim miktarlarının azaltılmasının sağlanabilmesi için üretim tesislerinde gerekli sistem TEİAŞ SCADA sistemine tam uyumlu olarak kullanıcılar tarafından gerçekleştirilir.
Şebeke kısıtları, acil durum veya benzeri nedenlerle, dağıtım sistemine bağlı lisans sahibi üretim tesislerinde üretim azaltılması yapılması amacıyla gönderilebilecek set-point değerlerine uygun olarak üretim miktarının azaltılmasının sağlanması amacıyla ilgili üretim tesislerinde gerekli sistem, dağıtım şirketleri/dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgelerinin mevcut/kurulacak SCADA sistemine tam uyumlu olarak kullanıcılar tarafından gerçekleştirilir.
E.18.4 FREKANS TEPKİSİ
Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı fotovoltaik üretim tesisleri çalıştığı süre boyunca aşağıda yer alan şekil E.18.2’deki frekans aralıkları esas olmak üzere üretim yapmalıdır.
Söz konusu santralların tasarım ve çalışması esnasında aşağıdaki tablo E.18.1’de yer alan frekans çalışma aralıklarındaki çalışma süreleri esas alınacaktır.
Tablo E.18.1 Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı fotovoltaik üretim tesisleri için frekans aralıklarındaki çalışma süreleri
Bu çalışma şartlarına ilave olarak, ilgili üretim tesisinde şebeke frekansının 50,2 Hz’in üzerinde olduğu durumlarda ilave rüzgar türbini ve/veya güneş paneli grubu devreye girmemelidir ve üretim tesisi toplam aktif çıkış gücü Şekil E.18.2’de verilen güç-frekans eğrisi sınırları içinde kalacak şekilde olmak zorundadır.
Şekil E.18.2 Güç-Frekans Eğrisi
Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı fotovoltaik üretim tesisleri, şebeke frekansı 47,5-50,3 Hz aralığında olduğu sürece emreamade gücünün tamamını üretebilecek özellikte olmak zorundadır. Şebeke frekansının 50,3 Hz’in üzerine çıkması durumunda ilgili üretim tesisleri, Şekil E.18.2’de verilen aktif güç-frekans karakteristiklerini takip ederek %4 hız düşümü değerini sağlayacak şekilde yük atmalı ve 51,5 Hz’de ise tamamıyla devre dışı olmak zorundadır.
E.18.5 REAKTİF GÜÇ KAPASİTESİ
Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri, iletim veya dağıtım sistemi bağlantı noktasında, Şekil E.18.3’de; güneş enerjisine dayalı fotovoltaik üretim tesisleri ise, iletim veya dağıtım sistemi bağlantı noktasında, Şekil E.18.4te koyu çizgilerle belirtilen sınırlar dahilindeki reaktif güç değerleri için her noktada sürekli olarak çalışabilir olmak zorundadır.
Şekil E.18.3 Rüzgar Santralı Reaktif Güç Kapasite Eğrisi
Şekil E.18.4 Güneş enerjisine dayalı fotovoltaik üretim tesisleri Reaktif Güç Kapasite Eğrisi
Belirlenen ve yan hizmet anlaşmaları ile kayıt altına alınan bu zorunlu reaktif güç değerlerine Şekil E.18.5’te belirtildiği gibi gerilime bağlı olarak gerektiğinde ulaşılabilmelidir.
Şekil E.18.5 Zorunlu Reaktif Güç Değerlerinin Bağlantı Noktası Gerilimine Bağlı Değişimi
E.18.6 REAKTİF GÜÇ DESTEĞİ SAĞLANMASI
İletim sistemine bağlı üretim tesisleri, bağlantı noktası geriliminin 0,9pu ve 1,1pu değerleri arasında tanımlanan normal işletme koşullarında, bağlantı noktası geriliminin denge durumu değişimlerine, Şekil E.18.6’da belirlenmiş karakteristikler doğrultusunda sürekli olarak cevap vermelidir.
Şekil E.18.6 Üretim Tesisleri Tarafından Sisteme Verilecek Reaktif Güç Desteği Eğrisi
İletim sistemine bağlı üretim santralları için gerilim set değeri TEİAŞ tarafından şebeke bağlantı noktası gerilimi için verilecektir. Üretim tesisleri şebeke bağlantı noktası gerilimindeki değişikliklere Şekil E.18.6’da görüldüğü gibi oransal tepki vermelidir.
Şekil E.18.6’daki grafikte “droop” değeri, %2-%7 arasında bir değer olup TEİAŞ tarafından belirlenir. (“Droop” (gerilim düşümü) değeri, üretim tesisinin reaktif çıkış gücünü 0’dan aşırı ikazlı maksimum reaktif güç değerine veya 0’dan düşük ikazlı maksimum reaktif çıkış güç değerine çıkması için şebeke geriliminde verilen gerilim set değerine göre oluşacak % gerilim değişimidir.)
İlgili üretim tesisi, iletim şebeke bağlantı noktası geriliminde, normal işletme koşullarında gerçekleşebilecek ani bir basamak değişimine, Şekil E.18.7’deki grafikte belirtildiği üzere en geç 200 ms’de cevap vermeye başlamalı, reaktif çıkış gücü olması gereken denge değerinin %90’ına en geç 1 saniye içerisinde ulaşmalı ve en geç 2 saniye içerisinde dengeye oturmalıdır. Denge durumunda, reaktif çıkış gücünde oluşabilecek salınımların tepe değeri gerçekleşen değişimin %2’sini geçmemelidir.
Şekil E.18.7 Gerilim Değişimi Sonrası Reaktif Çıkış Gücü Tepkisi Sınırları
E.18.7 ÜRETİM TESİSİ ŞEBEKE BAĞLANTI TRANSFORMATÖRÜ
İletim sistemine doğrudan bağlı rüzgar ve/veya güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin şebeke bağlantı transformatörleri yük altında otomatik kademe değiştirme özelliğine sahip olmak zorundadır. Transformatörlerin sahip olması gerekli diğer özellikleri bu Yönetmelikte tanımlanmaktadır.
E.18.8 ÜRETİM TESİSLERİNCE TEİAŞ’A SAĞLANACAK BİLGİLER
İletim sistemine bağlı rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi için TEİAŞ ile yapılan bağlantı anlaşması aşamasında aşağıdaki bilgiler sunulur:
1. Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisinin MWe olarak toplam kurulu güç kapasitesi.
2. Rüzgar türbinlerinin sayısı ve her bir rüzgar türbininin MWe cinsinden nominal aktif gücü ve tipi (asenkron, senkron, tip 3, tip 4, vs.).
3. Türbinlerin şebekeye bağlantı şekli (doğrudan bağlı; çift uyartımlı asenkron jeneratör, AC/DC/AC çeviricili senkron jeneratör).
4. Rüzgar türbinlerinin minimum ve maksimum rüzgar hızı değerlerindeki işletim durumu (rüzgar hızına göre rüzgar türbinlerindeki üretim değişimini gösteren grafikler).
5. Gerilim ve akım harmonikleri ile fliker etkisini sınırlandırmak üzere kurulacak sistemlerin tipi ve etiket değerleri.
6. TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip bir kuruluş tarafından, TS EN IEC 61400-12 standardı normlarına göre yapılmış ölçümlere dayalı olarak, TS EN IEC 61400-21, IEC 61000-3-6, IEC 61000-3-7 ve IEC 61000-3-13 standartlarına uygun olarak hazırlanmış güç kalitesi etki değerlendirme ve güç kalitesi kararlı durum analiz raporları.
7. Sistem etütlerinde kullanılmak üzere tesis edilecek olan rüzgar türbinlerinin statik ve dinamik modelleri. Bu kapsamda, türbinlerin statik ve dinamik verilerine ilaveten, rüzgar çiftliğindeki kablo sisteminin de statik veri detayları (gerilim seviyesi, kesit, uzunluk, vs).
8. Rüzgar çiftliklerinin master kontrolcü fonksiyonel şemaları ve matematiksel modelleri ile set edilen parametreleri.
9. Bölgesel 1/25.000’lik coğrafik harita üzerinde tesis edilecek rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi ve rüzgar türbinlerinin yerinin coğrafi koordinatları.
10. TEİAŞ tarafından ihtiyaç duyulabilecek diğer veriler.
İletim sistemine bağlı güneş enerjisine dayalı fotovoltaik üretim tesisi için TEİAŞ ile yapılan bağlantı anlaşması aşamasında aşağıdaki bilgiler sunulur:
1. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisinin MWe olarak toplam kurulu güç kapasitesi.
2. Güneş panelleri ve invertörlerin sayısı ve her bir invertörün MWe cinsinden nominal aktif gücü ve invertörün teknik özellikleri,
3. İnvertörlerin şebekeye bağlantı şeması.
4. Güneş panellerinin minimum ve maksimum ışınım değerlerindeki işletim durumu (ışınım değerine göre güneş panellerinin üretim değişimini gösteren grafikler).
5. Gerilim ve akım harmonikleri ile fliker etkisini sınırlandırmak üzere kurulacak sistemlerin tipi ve etiket değerleri.
6. TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip bir kuruluş tarafından, IEC 61727, IEC 61000-3-6, IEC 61000-3-7 ve IEC 61000-3-13 standartlarına uygun olarak hazırlanmış güç kalitesi etki değerlendirme ve güç kalitesi kararlı durum analiz raporları.
7. Sistem etütlerinde kullanılmak üzere tesis edilecek olan güneş panel ve invertörlerinin statik ve dinamik modelleri.
8. Güneş santrallarının master kontrolcü fonksiyonel şemaları ve matematiksel modelleri ile set edilen parametreleri.
9. Bölgesel 1/25.000’lik coğrafik harita üzerinde tesis edilecek güneş enerjisine dayalı üretim tesisi ve coğrafi koordinatları.
10. TEİAŞ tarafından ihtiyaç duyulabilecek diğer veriler.
Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği hükümleri uyarınca, ilgili yan hizmete katılımı zorunlu olan yeni bir üretim tesisinin ticari işletmeye geçebilmesi için, tesislerin adına kayıtlı olduğu tüzel kişi tarafından, Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereği, TEİAŞ ile ilgili yan hizmet anlaşmasının imzalanmasını ya da söz konusu üretim tesisinin üretim faaliyeti gösteren ilgili tüzel kişi tarafından daha önce imzalanmış olan ilgili yan hizmetler anlaşması kapsamına dahil edilmesini müteakiben, sağlayacakları yan hizmetlerin “kayıt, izleme ve kontrolü” ve rüzgar tahmin ve izleme sistemi için, tanımlanacak parametre ve değişkenleri, belirlenen veri formatı ve veri iletim süreci dahilinde TEİAŞ’a sunulur.
E.18.9 RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALLARININ İZLENMESİ
Lisanslı olan tüm rüzgar enerjisi santralları, merkezi Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünde olan Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezinden (RİTM) ve dolayısıyla TEİAŞ Yük Tevzi Merkezlerinden izlenmesini sağlamak üzere gerekli altyapıyı kurar. Teknik donanımların taşıyacağı özellikler Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayımlanır.”
“
“
”
“
EK 21
Manevra Formunu Hazırlayan Kontrol Eden ”
“
EK 22
”
“
EK 24
TEÇHİZATIN NUMARALANDIRILMASI VE İSİMLENDİRİLMESİ
Teçhizat numaralandırma ve isimlendirmesi için standart manevra şeması:
İki ana baralı sistemde teçhizatın numaralandırılması ve isimlendirilmesi:
İki ana bara + transfer baralı sistemde teçhizatın numaralandırılması ve isimlendirilmesi:
Açıklamalar:
“.....1” : Hat fideri hat ayırıcısı,
“.....2” : Hat fideri kesicisi,
“.....3” : Hat fideri bara ayırıcısı, çift ana baralı sistemde bara 1 ayırıcısı,
“.....5” : Trafo, ünite, transfer fiderinin ana bara tarafındaki ayırıcısı, çift ana baralı sistemde bara 2 ayırıcısı, bara bölümleyici ayırıcısı,
“.....6”: Trafo, ünite, transfer/kuplaj kesicisi,
“.....7”: Transfer fiderinin transfer bara tarafındaki ayırıcısı, trafo fiderinin trafo tarafındaki ayırıcısı, ünite fiderinin trafo tarafındaki ayırıcısı,
“.....9”: By-Pass veya transfer ayırıcısı,
“.....0” :Fider toprak ayırıcısı.
Teçhizat numaraları TM kumanda odasındaki ilgili pano ve şalt sahasındaki ilgili teçhizat üzerinde bulunmalıdır.”
Frekans Aralığı | Minimum Çalışma Süresi
51,5 Hz ≤f≤ 52,5 Hz 10 dakika
50,5 Hz≤f<51,5 Hz 1 saat
49 Hz ≤f<50,5 Hz | Sürekli
48,5 Hz ≤f< 49 Hz 1 saat
48 Hz ≤f< 48,5 Hz 20 dakika
47,5 Hz ≤f< 48 Hz 10 dakika
Tek Harmonikler
(3’ün katı olmayan) | Tek Harmonikler
(3’ün katı olmayan) | Tek Harmonikler
(3’ün katı olan) | Tek Harmonikler
(3’ün katı olan) | Çift Harmonikler | Çift Harmonikler
Harmonik No. | Harmonik Gerilim (%) | Harmonik No. | Harmonik Gerilim (%) | Harmonik No. | Harmonik Gerilim (%)
5
7
11
13
17
19
23
25
>25 2,0
1,5
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2+0,3 (25/h) | 3
9
15
21
>21 1,5
0,5
0,3
0,2
0,2 2
4
6
8
10
12
>12 1,0
0,8
0,5
0,4
0,4
0,2
0,2
THBV: %3 THBV: %3 THBV: %3 THBV: %3 THBV: %3 THBV: %3
Azami Primer Frekans Kontrol Rezerv Kapasitesi (RPmax), % | 5 10
Hız eğimi ( sg), % | 8 4
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin | Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin | Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi | Tarihi | Sayısı
28/5/2014 28/5/2014 29013 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin | Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin | Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi | Tarihi | Sayısı
1- | 12/7/2014 29058
2- | 7/5/2015 29348
3- | 30/7/2016 29786
Frekans Aralığı | Minimum Çalışma Süresi
50,5 Hz≤f<51,5 Hz 1 saat
49 Hz ≤f<50,5 Hz | Sürekli
48,5 Hz ≤f< 49 Hz 1 saat
48 Hz ≤f< 48,5 Hz 20 dakika
47,5 Hz ≤f< 48 Hz 10 dakika
EK 19
TEİAŞ | EK 19
TEİAŞ | EK 19
TEİAŞ | EK 19
TEİAŞ | EK 19
TEİAŞ | EK 19
TEİAŞ | EK 19
TEİAŞ | EK 19
TEİAŞ | EK 19
TEİAŞ | EK 19
TEİAŞ | EK 19
TEİAŞ | EK 19
TEİAŞ | EK 19
TEİAŞ | EK 19
TEİAŞ | EK 19
TEİAŞ | EK 19
TEİAŞ | EK 19
TEİAŞ | EK 19
TEİAŞ | EK 19
TEİAŞ | EK 19
TEİAŞ | EK 19
TEİAŞ | EK 19
TEİAŞ | EK 19
TEİAŞ
.........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | .........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | .........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | .........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | .........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | .........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | .........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | .........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | .........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | .........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | .........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | .........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | .........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | .........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | .........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | .........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | .........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | .........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | .........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | .........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | .........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | .........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | .........BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
........... MÜDÜRLÜĞÜ/GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİ | ........... MÜDÜRLÜĞÜ/GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİ | ........... MÜDÜRLÜĞÜ/GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİ | ........... MÜDÜRLÜĞÜ/GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİ | ........... MÜDÜRLÜĞÜ/GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİ | ........... MÜDÜRLÜĞÜ/GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİ | ........... MÜDÜRLÜĞÜ/GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİ | ........... MÜDÜRLÜĞÜ/GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİ | ........... MÜDÜRLÜĞÜ/GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİ | ........... MÜDÜRLÜĞÜ/GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİ | ........... MÜDÜRLÜĞÜ/GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİ | ........... MÜDÜRLÜĞÜ/GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİ | ........... MÜDÜRLÜĞÜ/GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİ | ........... MÜDÜRLÜĞÜ/GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİ | ........... MÜDÜRLÜĞÜ/GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİ | ........... MÜDÜRLÜĞÜ/GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİ | ........... MÜDÜRLÜĞÜ/GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİ | ........... MÜDÜRLÜĞÜ/GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİ | ........... MÜDÜRLÜĞÜ/GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİ | ........... MÜDÜRLÜĞÜ/GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİ | ........... MÜDÜRLÜĞÜ/GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİ | ........... MÜDÜRLÜĞÜ/GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİ | ........... MÜDÜRLÜĞÜ/GRUP BAŞMÜHENDİSLİĞİ | Form YTİM-1 Form YTİM-1 Form YTİM-1 Form YTİM-1 Form YTİM-1
.........YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .........YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .........YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .........YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .........YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .........YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .........YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .........YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .........YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .........YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .........YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .........YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .........YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .........YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .........YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .........YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .........YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .........YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .........YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .........YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .........YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1
ÇALIŞMA İZNİ İSTEĞİ | ÇALIŞMA İZNİ İSTEĞİ | ÇALIŞMA İZNİ İSTEĞİ | ÇALIŞMA İZNİ İSTEĞİ | ÇALIŞMA İZNİ İSTEĞİ | ÇALIŞMA İZNİ İSTEĞİ | ÇALIŞMA İZNİ İSTEĞİ | ÇALIŞMA İZNİ İSTEĞİ | ÇALIŞMA İZNİ İSTEĞİ | ÇALIŞMA İZNİ İSTEĞİ | ÇALIŞMA İZNİ İSTEĞİ | ÇALIŞMA İZNİ İSTEĞİ | ÇALIŞMA İZNİ İSTEĞİ | ÇALIŞMA İZNİ İSTEĞİ | ÇALIŞMA İZNİ İSTEĞİ | ÇALIŞMA İZNİ İSTEĞİ | ÇALIŞMA İZNİ İSTEĞİ | ÇALIŞMA İZNİ İSTEĞİ | ÇALIŞMA İZNİ İSTEĞİ | ÇALIŞMA İZNİ İSTEĞİ | ÇALIŞMA İZNİ İSTEĞİ
Tarih: | Tarih: | Tarih: | Tarih: | Tarih: | Tarih: | No : ......./...... | No : ......./...... | No : ......./...... | No : ......./...... | No : ......./...... | No : ......./...... | No : ......./......
1 Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH
1 Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH | Çalışmanın Yapılacağı Merkez veya EİH
2 Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat
2 Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat | Servisten Çıkarılacak Teçhizat
3 Yapılacak Çalışma | Yapılacak Çalışma | Yapılacak Çalışma | Yapılacak Çalışma | Yapılacak Çalışma | Yapılacak Çalışma | Yapılacak Çalışma | Yapılacak Çalışma | Yapılacak Çalışma | Yapılacak Çalışma | Yapılacak Çalışma | Yapılacak Çalışma | Yapılacak Çalışma
4 İzni İsteyen Yetkili Kişi | İzni İsteyen Yetkili Kişi | İzni İsteyen Yetkili Kişi | İzni İsteyen Yetkili Kişi | İzni İsteyen Yetkili Kişi | İzni İsteyen Yetkili Kişi | İzni İsteyen Yetkili Kişi | İzni İsteyen Yetkili Kişi | İzni İsteyen Yetkili Kişi | İzni İsteyen Yetkili Kişi | İzni İsteyen Yetkili Kişi | İzni İsteyen Yetkili Kişi | İzni İsteyen Yetkili Kişi
5 Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası
5 Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası | Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu ve Telefon Numarası
6 BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni
6 BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni | BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni
7 İşin Başlayacağı | İşin Başlayacağı | İşin Başlayacağı | İşin Başlayacağı | İşin Başlayacağı | İşin Başlayacağı | İşin Başlayacağı | İşin Başlayacağı | İşin Başlayacağı | İşin Başlayacağı | İşin Başlayacağı | İşin Başlayacağı | İşin Başlayacağı | Tarih | Tarih | Tarih | Saat | Saat | Saat
8 İşin Biteceği | İşin Biteceği | İşin Biteceği | İşin Biteceği | İşin Biteceği | İşin Biteceği | İşin Biteceği | İşin Biteceği | İşin Biteceği | İşin Biteceği | İşin Biteceği | İşin Biteceği | İşin Biteceği | Tarih | Tarih | Tarih | Saat | Saat | Saat
9 Teçhizatın Servis Dışı Kalma Süresi | Teçhizatın Servis Dışı Kalma Süresi | Teçhizatın Servis Dışı Kalma Süresi | Teçhizatın Servis Dışı Kalma Süresi | Teçhizatın Servis Dışı Kalma Süresi | Teçhizatın Servis Dışı Kalma Süresi | Teçhizatın Servis Dışı Kalma Süresi | Teçhizatın Servis Dışı Kalma Süresi | Teçhizatın Servis Dışı Kalma Süresi | Teçhizatın Servis Dışı Kalma Süresi | Teçhizatın Servis Dışı Kalma Süresi | Teçhizatın Servis Dışı Kalma Süresi | Teçhizatın Servis Dışı Kalma Süresi
10 Enerjisi Kesilecek Kullanıcılar | Enerjisi Kesilecek Kullanıcılar | Enerjisi Kesilecek Kullanıcılar | Enerjisi Kesilecek Kullanıcılar | Enerjisi Kesilecek Kullanıcılar | Enerjisi Kesilecek Kullanıcılar | Enerjisi Kesilecek Kullanıcılar | Enerjisi Kesilecek Kullanıcılar | Enerjisi Kesilecek Kullanıcılar | Enerjisi Kesilecek Kullanıcılar | Enerjisi Kesilecek Kullanıcılar | Enerjisi Kesilecek Kullanıcılar | Enerjisi Kesilecek Kullanıcılar
11 Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi
11 Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi | Acil Hallerde Servise Alınma Şekli ve Süresi
12 TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli
12 TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli | TM İşletme Teknisyenin BYTİM ile Haberleşme Şekli
NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1: | NOT-1:
İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ 2
İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ | İSTENİLEN MANEVRA ÖZELLİKLERİ
1 Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli
1 Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli | Manevraya Başlama Şekli
2 Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli
2 Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli | Teçhizatın Teslim Şekli
3 Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli
3 Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli | Teçhizatın Emre Amade Hale Getirilme Şekli
NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2: | NOT-2:
Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | İsim | İsim | İsim | İsim | İsim | İsim | İsim | İsim | İsim | İsim | İsim | İsim | İmza | İmza | İmza | İmza | İmza | İmza | İmza | İmza | İmza | İmza
Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi
Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi | Çalışma İzni İstemeye Yetkili Kişi
Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ” | Açıklama:
1) İstenilen manevra özelliklerinden amaç, açma-kapama rutin manevraları dışındaki istekler bu bölümde belirtilir.
2) TM'lerden uzak EİH çalışmalarında işbu formun 6. maddesindeki TM İşletme Teknisyeni yerine Çalışma / Koordinasyon Sorumlusunun isim ve telefon numarası yazılır.
3) Sarı Kartlamanın gerekmesi halinde, kartlama yapılacak fiderler “NOT-2” kısmında belirtilir. ”
EK 20
TEİAŞ | EK 20
TEİAŞ | EK 20
TEİAŞ
................. YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Form YTİM-2 | ................. YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Form YTİM-2 | ................. YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Form YTİM-2
ÇALIŞMA İZNİ | ÇALIŞMA İZNİ 1
Tarih:
No:
Çalışma İzni İsteği No:
1-BYTİM'de Formu Hazırlayan Kişi:
2-Servisten Çıkarılacak Teçhizat:
Çalışmanın Tarih ve Saati:
3-Yapılacak Çalışma:
4-Çalışma / Koordinasyon Sorumlusu:
5-Çalışma İzni İsteğinin Durumu: | Uygun Görülmüştür
Uygun Görülmemiştir | Uygun Görülmüştür
Uygun Görülmemiştir
6- Çalışma İzninin Uygun Görülmeme Nedeni:
BYTİM Mühendisi / Başmühendisi BYTİM Müdür Yardımcısı / Müdürü
İsim İmza İsim İmza | BYTİM Mühendisi / Başmühendisi BYTİM Müdür Yardımcısı / Müdürü
İsim İmza İsim İmza | BYTİM Mühendisi / Başmühendisi BYTİM Müdür Yardımcısı / Müdürü
İsim İmza İsim İmza
ÇALIŞMA İZNİNİN İPTALİ | ÇALIŞMA İZNİNİN İPTALİ 2
1- İptal İsteyen Yetkili:
2- İptalin Nedeni:
3- Kabul Eden:
4- Haber Verilen Birimler:
5- Haber Verilen Sistem Kullanıcıları ve Haberi Veren:
BYTİM Mühendisi / Başmühendisi BYTİM Müdür Yardımcısı / Müdürü
İsim İmza İsim İmza | BYTİM Mühendisi / Başmühendisi BYTİM Müdür Yardımcısı / Müdürü
İsim İmza İsim İmza | BYTİM Mühendisi / Başmühendisi BYTİM Müdür Yardımcısı / Müdürü
İsim İmza İsim İmza
TEİAŞ | TEİAŞ | TEİAŞ | TEİAŞ | TEİAŞ | TEİAŞ | TEİAŞ | TEİAŞ | TEİAŞ | TEİAŞ
.... YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .... YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .... YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .... YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .... YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .... YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .... YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .... YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .... YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | .... YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
MANEVRA FORMU Form YTİM-3 MANEVRA FORMU Form YTİM-3 MANEVRA FORMU Form YTİM-3 MANEVRA FORMU Form YTİM-3 MANEVRA FORMU Form YTİM-3 MANEVRA FORMU Form YTİM-3 MANEVRA FORMU Form YTİM-3 MANEVRA FORMU Form YTİM-3 MANEVRA FORMU Form YTİM-3 MANEVRA FORMU Form YTİM-3
BYTİM’de Başlangıç Manevrasını Yaptıran | BYTİM’de Başlangıç Manevrasını Yaptıran | BYTİM’de Başlangıç Manevrasını Yaptıran | BYTİM’de Başlangıç Manevrasını Yaptıran | BYTİM’de Başlangıç Manevrasını Yaptıran | Tarih: .../.../20... | Tarih: .../.../20... | Tarih: .../.../20... | Tarih: .../.../20... | Tarih: .../.../20...
BYTİM’de Bitiş Manevrasını Yaptıran | BYTİM’de Bitiş Manevrasını Yaptıran | BYTİM’de Bitiş Manevrasını Yaptıran | BYTİM’de Bitiş Manevrasını Yaptıran | BYTİM’de Bitiş Manevrasını Yaptıran | Tarih: .../.../20... | Tarih: .../.../20... | Tarih: .../.../20... | Tarih: .../.../20... | Tarih: .../.../20...
1- Manevra No 1- Manevra No 1- Manevra No 1- Manevra No 1- Manevra No
2- Çalışma İzin No 2- Çalışma İzin No 2- Çalışma İzin No 2- Çalışma İzin No 2- Çalışma İzin No
3- İzni İsteyen 3- İzni İsteyen 3- İzni İsteyen 3- İzni İsteyen 3- İzni İsteyen
4- Nedeni 4- Nedeni 4- Nedeni 4- Nedeni 4- Nedeni
5- BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni 5- BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni 5- BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni 5- BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni 5- BYTİM’den Enerji Kesilmesi ve Verilmesini Talep Edecek
TM İşletme Teknisyeni
6- Manevra Yapılacak Teçhizat 6- Manevra Yapılacak Teçhizat 6- Manevra Yapılacak Teçhizat 6- Manevra Yapılacak Teçhizat 6- Manevra Yapılacak Teçhizat
7- Servis Dışı Kalma Süresi 7- Servis Dışı Kalma Süresi 7- Servis Dışı Kalma Süresi 7- Servis Dışı Kalma Süresi 7- Servis Dışı Kalma Süresi
8-Çalışan Ekipler 8-Çalışan Ekipler 8-Çalışan Ekipler 8-Çalışan Ekipler 8-Çalışan Ekipler 8-Çalışan Ekipler 8-Çalışan Ekipler 8-Çalışan Ekipler 8-Çalışan Ekipler 8-Çalışan Ekipler
YTİM-1 No | YTİM-1 No | YTİM-1 No
Çekilme Saati | Çekilme Saati | Çekilme Saati
Adı Soyadı | Adı Soyadı | Adı Soyadı
Paraf | Paraf | Paraf
.....................TRAFO MERKEZİ | .....................TRAFO MERKEZİ | .....................TRAFO MERKEZİ | .....................TRAFO MERKEZİ | .....................TRAFO MERKEZİ | .....................TRAFO MERKEZİ | .....................TRAFO MERKEZİ
AÇMA MANEVRASI | AÇMA MANEVRASI | AÇMA MANEVRASI | AÇMA MANEVRASI | AÇMA MANEVRASI | AÇMA MANEVRASI | KAPAMA MANEVRASI | KAPAMA MANEVRASI | KAPAMA MANEVRASI | KAPAMA MANEVRASI | KAPAMA MANEVRASI
SIRA | AÇIKLAMA | SAAT | DK | SIRA | AÇIKLAMA | SAAT | DK
SIRA | AÇIKLAMA | SAAT | DK | SIRA | AÇIKLAMA | SAAT | DK
SIRA | AÇIKLAMA | SAAT | DK | SIRA | AÇIKLAMA | SAAT | DK
Manevrayı yapan | Manevrayı yapan | Manevrayı yapan | Manevrayı yapan | Manevrayı yapan | Manevrayı yapan | Manevrayı yapan | Manevrayı yapan
TEİAŞ | TEİAŞ | TEİAŞ | TEİAŞ | TEİAŞ | TEİAŞ | TEİAŞ | TEİAŞ | TEİAŞ
MİLLİ YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | MİLLİ YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | MİLLİ YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | MİLLİ YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | MİLLİ YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | MİLLİ YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | MİLLİ YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | MİLLİ YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | MİLLİ YÜK TEVZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
MANEVRA KOORDİNASYON FORMU Form YTİM-4 MANEVRA KOORDİNASYON FORMU Form YTİM-4 MANEVRA KOORDİNASYON FORMU Form YTİM-4 MANEVRA KOORDİNASYON FORMU Form YTİM-4 MANEVRA KOORDİNASYON FORMU Form YTİM-4 MANEVRA KOORDİNASYON FORMU Form YTİM-4 MANEVRA KOORDİNASYON FORMU Form YTİM-4 MANEVRA KOORDİNASYON FORMU Form YTİM-4 MANEVRA KOORDİNASYON FORMU Form YTİM-4
Manevra Başlama Tarihi / Saati: | Manevra Başlama Tarihi / Saati: | Manevra Başlama Tarihi / Saati: | Manevra Başlama Tarihi / Saati: | Manevra Başlama Tarihi / Saati: | Tarih: ..../..../20.... Saat:.....:.... | Tarih: ..../..../20.... Saat:.....:.... | Tarih: ..../..../20.... Saat:.....:.... | Tarih: ..../..../20.... Saat:.....:....
Manevra Bitiş Tarihi / Saati: | Manevra Bitiş Tarihi / Saati: | Manevra Bitiş Tarihi / Saati: | Manevra Bitiş Tarihi / Saati: | Manevra Bitiş Tarihi / Saati: | Tarih: ..../..../20.... Saat:.....:.... | Tarih: ..../..../20.... Saat:.....:.... | Tarih: ..../..../20.... Saat:.....:.... | Tarih: ..../..../20.... Saat:.....:....
Çalışma Yapılacak Teçhizat | Çalışma Yapılacak Teçhizat | Çalışma Yapılacak Teçhizat | Çalışma Yapılacak Teçhizat | Çalışma Yapılacak Teçhizat 400 kV................................................ EİH 400 kV................................................ EİH 400 kV................................................ EİH 400 kV................................................ EİH
Çalışma Günlük Yapılacaktır
Çalışma Yapılacak Hat Sürekli Açık Kalacaktır | Çalışma Günlük Yapılacaktır
Çalışma Yapılacak Hat Sürekli Açık Kalacaktır | Çalışma Günlük Yapılacaktır
Çalışma Yapılacak Hat Sürekli Açık Kalacaktır | Çalışma Günlük Yapılacaktır
Çalışma Yapılacak Hat Sürekli Açık Kalacaktır | Çalışma Günlük Yapılacaktır
Çalışma Yapılacak Hat Sürekli Açık Kalacaktır | Çalışma Günlük Yapılacaktır
Çalışma Yapılacak Hat Sürekli Açık Kalacaktır | Çalışma Günlük Yapılacaktır
Çalışma Yapılacak Hat Sürekli Açık Kalacaktır | Çalışma Günlük Yapılacaktır
Çalışma Yapılacak Hat Sürekli Açık Kalacaktır | Çalışma Günlük Yapılacaktır
Çalışma Yapılacak Hat Sürekli Açık Kalacaktır
Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM
Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri
Form YTİM-1 No | Form YTİM-1 No
Çalışmanın Bitirilme Saati | Çalışmanın Bitirilme Saati
Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM
Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri
Form YTİM-1 No | Form YTİM-1 No
Çalışmanın Bitirilme Saati | Çalışmanın Bitirilme Saati
Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM | Çalışma Yapılacak YTİM Bölgesi:.......................................YTİM
Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri | Çalışma İzin İstekleri
Form YTİM-1 No | Form YTİM-1 No
Çalışmanın Bitirilme Saati | Çalışmanın Bitirilme Saati
Açma Manevrasını Yaptıran | Açma Manevrasını Yaptıran | Açma Manevrasını Yaptıran | Açma Manevrasını Yaptıran | Açma Manevrasını Yaptıran | Açma Manevrasını Yaptıran | Açma Manevrasını Yaptıran | Açma Manevrasını Yaptıran | Açma Manevrasını Yaptıran
Adı Soyadı
Tarih
Manevra Saati
İmza
Kapama Manevrasını Yaptıran | Kapama Manevrasını Yaptıran | Kapama Manevrasını Yaptıran | Kapama Manevrasını Yaptıran | Kapama Manevrasını Yaptıran | Kapama Manevrasını Yaptıran | Kapama Manevrasını Yaptıran | Kapama Manevrasını Yaptıran | Kapama Manevrasını Yaptıran
Adı Soyadı
Tarih
Manevra Saati
İmza
Formu Düzenleyen | Formu Düzenleyen | Formu Düzenleyen | Formu Düzenleyen | Kontrol Eden | Kontrol Eden | Kontrol Eden | Kontrol Eden | Kontrol Eden
Adı Soyadı | Adı Soyadı | Adı Soyadı | Adı Soyadı
Tarih | Tarih | Tarih | Tarih
İmza | İmza | İmza | İmza