_PortalAdmin_Uploads_Content_FastAccess_414698af45e.docx
2 Ocak 2005 tarihli ve 25688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
K U R U L K A R A R I
Karar No: 414 Karar Tarihi: 30/12/2004
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2004 tarihli toplantısında, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi uyarınca uygulanacak olan kayıp katsayılarının;
1) Halen mevcut 8 dağıtım bölgesi bazında Dağıtım Kayıp Katsayılarının (DKK) aşağıdaki tablodaki gibi uygulanmasına;
2) Transformatör Kayıp Katsayılarının (TKK) aşağıdaki tablodaki gibi uygulanmasına;
NOT: Listede bulunmayan transformatörler için transformatörlerin fabrika test değerleri baz alınarak, yukarıdaki formül uyarınca hesaplanacak kayıp katsayıları uygulanacaktır.
3) Hat Kayıp Katsayılarının (HKK) aşağıdaki tablolar ve hüküm uyarınca uygulanmasına,
a) TEDAŞ Orta Gerilim ( 6,3 kV,10.5 kV, 15,8 kV, 33 kV) dağıtım sisteminde kullanılan iletkenlere göre hesaplanmış Hat Kayıp Katsayıları olarak belirlenmiştir.
b) TEDAŞ Alçak Gerilim ( 0,4 kV) dağıtım sisteminde kullanılan iletkenler için kilometre başına % 3,63 kayıp oranı Hat Kayıp Katsayıları olarak belirlenmiştir.
c) TEİAŞ iletim sisteminde kullanılan iletkenlere göre hesaplanmış Hat Kayıp Katsayıları olarak belirlenmiştir.
Tüketiciler için Hat Kayıp Katsayısı
Üreticiler içi Hat Kayıp Katsayısı
4) Yukarıda belirlenen kayıp katsayılarının Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin geçici 7 nci maddesi uyarınca sürdürülmekte olan sanal uygulama dönemini müteakip uygulamaya girmesine, bu tarihe kadar geçecek süre içerisinde Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırma Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamındaki kayıplara dair mevcut uygulamaların devam etmesine,
5) Bu Kararın 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesine,
karar vermiştir.
DAĞITIM BÖLGELERİ DAĞITIM KAYIP KATSAYILARI | DAĞITIM BÖLGELERİ DAĞITIM KAYIP KATSAYILARI | DAĞITIM BÖLGELERİ DAĞITIM KAYIP KATSAYILARI | DAĞITIM BÖLGELERİ DAĞITIM KAYIP KATSAYILARI | DAĞITIM BÖLGELERİ DAĞITIM KAYIP KATSAYILARI | DAĞITIM BÖLGELERİ DAĞITIM KAYIP KATSAYILARI | DAĞITIM BÖLGELERİ DAĞITIM KAYIP KATSAYILARI
BÖLGE | Dağıtım Kayıp Katsayıları (DKK) | Dağıtım Kayıp Katsayıları (DKK) | Dağıtım Kayıp Katsayıları (DKK) | Dağıtım Kayıp Katsayıları (DKK) | Dağıtım Kayıp Katsayıları (DKK)
BÖLGE | Dağıtım Kayıp Katsayıları (DKK) | Dağıtım Kayıp Katsayıları (DKK) | Dağıtım Kayıp Katsayıları (DKK) | Dağıtım Kayıp Katsayıları (DKK) | Dağıtım Kayıp Katsayıları (DKK)
BÖLGE | OG(%) | AG(%) | AG(%) | Toplam(%) | Toplam(%)
TEDAŞ(64+1) | 2,8 5,0 5,0 7,8 7,8
Başkent 1,8 5,5 5,5 7,3 7,3
Boğaziçi 1,6 5,6 5,6 7,2 7,2
Karaelmas 1,9 5,4 5,4 7,3 7,3
Körfez 1,9 6,1 6,1 8,0 8,0
Meram 2,6 5,9 5,9 8,5 8,5
Sakarya 2,4 5,3 5,3 7,7 7,7
Trakya 2,0 5,6 5,6 7,6 7,6
Genleşmeli ve Hermetik Tip Transformatör Güçlerine
Göre Uygulanacak Kayıp Oranları | Genleşmeli ve Hermetik Tip Transformatör Güçlerine
Göre Uygulanacak Kayıp Oranları | Genleşmeli ve Hermetik Tip Transformatör Güçlerine
Göre Uygulanacak Kayıp Oranları | Genleşmeli ve Hermetik Tip Transformatör Güçlerine
Göre Uygulanacak Kayıp Oranları | Genleşmeli ve Hermetik Tip Transformatör Güçlerine
Göre Uygulanacak Kayıp Oranları | Genleşmeli ve Hermetik Tip Transformatör Güçlerine
Göre Uygulanacak Kayıp Oranları
Trafo Gücü | İşletme Gerilimi | Boşta Kayıplar | Yükte Kayıplar | Kayıp Oranı | Kayıp Oranı
Trafo Gücü | İşletme Gerilimi | Boşta Kayıplar | Yükte Kayıplar | Tüketiciler | Üreticiler
kVA | kV | W | W | % | %
50 15 190 1.100 2,5 2,5
50 33 230 1.250 2,9 2,8
100 15 320 1.750 2,0 2,0
100 33 380 1.950 2,3 2,2
160 15 460 2.350 1,7 1,7
160 33 520 2.550 1,9 1,8
250 15 650 3250 1,5 1,5
250 33 780 3500 1,7 1,7
400 15 930 4.600 1,4 1,3
400 33 1.120 4.900 1,5 1,5
630 15 1.300 6.500 1,2 1,2
630 33 1.450 6.650 1,3 1,2
800 15 1.500 8.500 1,2 1,2
800 33 1.750 8.700 1,3 1,3
1.000 15 1.700 10.500 1,2 1,2
1.000 33 2.000 10.500 1,2 1,2
1.250 15 2.100 13.000 1,2 1,1
1.250 33 2.250 13.000 1,2 1,2
1.600 15 2.600 17.000 1,2 1,2
1.600 33 2.800 17.000 1,2 1,2
Yük Faktörü 0,65 0,70
Boşta Kayıplar + Yükte Kayıplar x (Yük Faktörü) | Boşta Kayıplar + Yükte Kayıplar x (Yük Faktörü) | Boşta Kayıplar + Yükte Kayıplar x (Yük Faktörü) | Boşta Kayıplar + Yükte Kayıplar x (Yük Faktörü)
Transformatör Gücü x Güç Faktörü x Yük Faktörü | Transformatör Gücü x Güç Faktörü x Yük Faktörü | Transformatör Gücü x Güç Faktörü x Yük Faktörü | Transformatör Gücü x Güç Faktörü x Yük Faktörü
Cos φ = | 0,95
TEİAŞ İletim Sisteminde Kullanılan Transformatör Güçlerine
Göre Üretici Tarafında Uygulanacak Transformatör Kayıp Kayıp Oranları | TEİAŞ İletim Sisteminde Kullanılan Transformatör Güçlerine
Göre Üretici Tarafında Uygulanacak Transformatör Kayıp Kayıp Oranları | TEİAŞ İletim Sisteminde Kullanılan Transformatör Güçlerine
Göre Üretici Tarafında Uygulanacak Transformatör Kayıp Kayıp Oranları | TEİAŞ İletim Sisteminde Kullanılan Transformatör Güçlerine
Göre Üretici Tarafında Uygulanacak Transformatör Kayıp Kayıp Oranları | TEİAŞ İletim Sisteminde Kullanılan Transformatör Güçlerine
Göre Üretici Tarafında Uygulanacak Transformatör Kayıp Kayıp Oranları | TEİAŞ İletim Sisteminde Kullanılan Transformatör Güçlerine
Göre Üretici Tarafında Uygulanacak Transformatör Kayıp Kayıp Oranları | TEİAŞ İletim Sisteminde Kullanılan Transformatör Güçlerine
Göre Üretici Tarafında Uygulanacak Transformatör Kayıp Kayıp Oranları | TEİAŞ İletim Sisteminde Kullanılan Transformatör Güçlerine
Göre Üretici Tarafında Uygulanacak Transformatör Kayıp Kayıp Oranları | TEİAŞ İletim Sisteminde Kullanılan Transformatör Güçlerine
Göre Üretici Tarafında Uygulanacak Transformatör Kayıp Kayıp Oranları | TEİAŞ İletim Sisteminde Kullanılan Transformatör Güçlerine
Göre Üretici Tarafında Uygulanacak Transformatör Kayıp Kayıp Oranları
Trafo Gücü | İşletme Gerilimi | İşletme Gerilimi | Boşta Kayıplar | Boşta Kayıplar | Yükte Kayıplar | Yükte Kayıplar | Kayıp Oranı | Kayıp Oranı | Kayıp Oranı
Trafo Gücü | İşletme Gerilimi | İşletme Gerilimi | Boşta Kayıplar | Boşta Kayıplar | Yükte Kayıplar | Yükte Kayıplar | Kayıp Oranı | Kayıp Oranı | Kayıp Oranı
MVA | kV | kV | kW | kW | kW | kW | % | % | %
31,25 154 154 23 23 185 185 0,73 0,73 0,73
31,25 154 154 23 23 185 185 0,73 0,73 0,73
62,5 154 154 30 30 250 250 0,49 0,49 0,49
62,5 154 154 30 30 250 250 0,49 0,49 0,49
100 154 154 60 60 310 310 0,42 0,42 0,42
100 154 154 60 60 310 310 0,42 0,42 0,42
125 154 154 80 80 330 330 0,37 0,37 0,37
125 154 154 80 80 330 330 0,37 0,37 0,37
150 (oto trafo) 380/154 380 380 54 54 298 298 0,26 0,26 0,26
150 (oto trafo) 380/154 380 380 54 54 298 298 0,26 0,26 0,26
250 (oto trafo) 380/154 380 380 83 83 450 450 0,24 0,24 0,24
250 (oto trafo) 380/154 380 380 83 83 450 450 0,24 0,24 0,24
345 MVA Grup Trafosu 380 380 150 150 687 687 0,27 0,27 0,27
345 MVA Grup Trafosu 380 380 150 150 687 687 0,27 0,27 0,27
Yük Faktörü | Yük Faktörü 0,70 0,70 0,70
Boşta Kayıplar + Yükte Kayıplar x (Yük Faktörü) | Boşta Kayıplar + Yükte Kayıplar x (Yük Faktörü) | Boşta Kayıplar + Yükte Kayıplar x (Yük Faktörü) | Boşta Kayıplar + Yükte Kayıplar x (Yük Faktörü) | Boşta Kayıplar + Yükte Kayıplar x (Yük Faktörü) | Boşta Kayıplar + Yükte Kayıplar x (Yük Faktörü) | Boşta Kayıplar + Yükte Kayıplar x (Yük Faktörü)
Transformatör Gücü x Güç Faktörü x Yük Faktörü | Transformatör Gücü x Güç Faktörü x Yük Faktörü | Transformatör Gücü x Güç Faktörü x Yük Faktörü | Transformatör Gücü x Güç Faktörü x Yük Faktörü | Transformatör Gücü x Güç Faktörü x Yük Faktörü | Transformatör Gücü x Güç Faktörü x Yük Faktörü | Transformatör Gücü x Güç Faktörü x Yük Faktörü
Cos φ = | Cos φ = | 0,95
Tüketiciler İçin Hat Kayıpları | Tüketiciler İçin Hat Kayıpları | Tüketiciler İçin Hat Kayıpları | Tüketiciler İçin Hat Kayıpları | Tüketiciler İçin Hat Kayıpları
Yüzde/km | Gerilim (kV) | Gerilim (kV) | Gerilim (kV) | Gerilim (kV)
İletken Tipi 6,3 10,5 15,8 33
Swallow 3,63% | 2,18% | 1,45% | 0,69%
Raven 2,82% | 1,69% | 1,12% | 0,54%
Pigeon 2,28% | 1,37% | 0,91% | 0,43%
Partridge 2,05% | 1,23% | 0,82% | 0,39%
Hawk 1,66% | 1,00% | 0,66% | 0,32%
Üreticiler İçin Hat Kayıpları | Üreticiler İçin Hat Kayıpları | Üreticiler İçin Hat Kayıpları | Üreticiler İçin Hat Kayıpları | Üreticiler İçin Hat Kayıpları
Yüzde/km | Gerilim (kV) | Gerilim (kV) | Gerilim (kV) | Gerilim (kV)
İletken Tipi 6,3 10,5 15,8 33
Swallow 3,91% | 2,35% | 1,56% | 0,75%
Raven 3,04% | 1,82% | 1,21% | 0,58%
Pigeon 2,45% | 1,47% | 0,98% | 0,47%
Partridge 2,21% | 1,32% | 0,88% | 0,42%
Hawk 1,79% | 1,07% | 0,71% | 0,34%
CONDUCTOR (İletken Tipi) | Gerilim (kV) | % Kayıp (kayıp/km)
266.8 MCM 66 0,24
477 MCM 154 0,05
795 MCM 154 0,04
954 MCM 154 0,03
1272 MCM 154 0,03
630 mm2 154 0,02
1000 mm2 154 0,01
2B954 MCM 154 0,03
2R 954 MCM 380 0,01
2C 954 MCM 380 0,01
3C 954 MCM 380 0,01
3Ph 1272 MCM 380 0,01
CONDUCTOR (İletken Tipi) | Gerilim
(kV) | % Kayıp (kayıp/km)
266.8 MCM 66 0,34
477 MCM 154 0,07
795 MCM 154 0,05
954 MCM 154 0,05
1272 MCM 154 0,04
630 mm2 154 0,02
1000 mm2 154 0,02
2B954 MCM 154 0,05
2R 954 MCM 380 0,02
2C 954 MCM 380 0,02
3C 954 MCM 380 0,02
3Ph 1272 MCM 380 0,02