title: Sinxron mashinaning qo'zg'alishi - Sinxron generatorlarning turlari. Qo‘ZG‘atish tizimi, sovitish tizimi. Reja
text: |
  Sinxron generatorlarning turlari. Qo‘ZG‘atish tizimi, sovitish tizimi. Reja
  |
  bet | 4/5 | Sana | 18.05.2024 | Hajmi | 320,23 Kb. | | #241216 |
  Bog'liq Sinxron generatorlarning turlari. Qo‘ZG‘atish tizimi, sovitish tSinxron mashinaning qo'zg'alishi
  Sinxron mashinaning qo'zg'alishi. Qo'zg'atuvchi o'rashni ta'minlash usuliga qarab, mustaqil qo'zg'alish va o'z-o'zidan qo'zg'alish tizimlari farqlanadi. Mustaqil qo'zg'alish bilan sinxron mashinaning rotor miliga o'rnatilgan to'g'ridan-to'g'ri oqim generatori (qo'zg'atuvchi) qo'zg'atuvchi o'rashni quvvatlantirish uchun manba bo'lib xizmat qiladi (1.6-rasm, lekin), yoki sinxron yoki asenkron vosita tomonidan boshqariladigan alohida yordamchi generator.
  O'z-o'zidan qo'zg'alish bilan, qo'zg'atuvchi o'rash armatura o'rashidan boshqariladigan yoki boshqarilmaydigan rektifikator - yarimo'tkazgich yoki ion orqali quvvatlanadi (1.6-rasm, b). Qo'zg'alish uchun zarur bo'lgan quvvat kichik va sinxron mashinaning quvvatining 0,3-3% ni tashkil qiladi.
  Kuchli generatorlarda, ba'zida qo'zg'atuvchiga qo'shimcha ravishda, pastki qo'zg'atuvchi ham ishlatiladi - asosiy qo'zg'atuvchini qo'zg'atish uchun xizmat qiluvchi kichik shahar generatori. Bunday holda, asosiy qo'zg'atuvchi sifatida yarimo'tkazgichli rektifikator bilan birga sinxron generatordan foydalanish mumkin. Hozirgi vaqtda qo'zg'alish o'rashini diodlarda yoki tiristorlarda yig'ilgan yarimo'tkazgichli rektifikator orqali etkazib berish kichik va o'rta quvvatli dvigatellar va generatorlarda, shuningdek kuchli turbo va gidrogeneratorlarda (tiristor qo'zg'atish tizimi) tobora ko'proq foydalanilmoqda. Qo'zg'alish oqimini boshqarish I c avtomatik ravishda maxsus qo'zg'atuvchi regulyatorlar tomonidan amalga oshiriladi, garchi kichik quvvatli mashinalarda tartibga solish qo'zg'alish o'rash pallasiga kiritilgan reostat tomonidan qo'lda ham qo'llaniladi.
  So'nggi paytlarda kuchli sinxron generatorlarda cho'tkasiz qo'zg'alish tizimi qo'llanila boshlandi (8-6-rasm). ichida). Ushbu tizim bilan sinxron generator qo'zg'atuvchi sifatida ishlatiladi, unda armatura sargisi rotorda joylashgan va rektifikator to'g'ridan-to'g'ri milga o'rnatiladi.
  Guruch. 1.5 - Sinxron motorlarda boshlang'ich o'rashni joylashtirish:
  1 - rotor qutblari, 2 - qisqa tutashuv halqalari, 3 - sincap qafas rodlari,
  4 - qutbli qismlar
  Qo'zg'atuvchining maydon o'rashi kuchlanish regulyatori orqali pastki qo'zg'atuvchi tomonidan quvvatlanadi. Ushbu qo'zg'alish usuli bilan generatorning qo'zg'atuvchi o'rashining ta'minot pallasida toymasin kontaktlar yo'q, bu qo'zg'alish tizimining ishonchliligini sezilarli darajada oshiradi. Agar generatorni qo'zg'atishni majburlash kerak bo'lsa, qo'zg'atuvchining kuchlanishini oshiring va rektifikatorning chiqish kuchlanishini oshiring.
  Qo'zg'alish tizimining xarakteristikalari dala o'rash quvvat manbai va avtomatik boshqaruv qurilmalari xususiyatlarining kombinatsiyasi bilan belgilanadi. Qo'zg'alish tizimlari quyidagilarni ta'minlashi kerak:
  1) sinxron mashinaning rotor o'rashini barcha rejimlarda, shu jumladan baxtsiz hodisalarda ishonchli quvvat bilan ta'minlash;
  2) yuk nominal chegarada o'zgarganda qo'zg'alish oqimining barqaror regulyatsiyasi;
  3) etarli darajada ishlash;
  4) qo'zg'alishni majburlash.
  Qo'zg'alish tizimlari quvvat manbai - qo'zg'atuvchi o'rashga qarab, qaram (o'z-o'zidan qo'zg'aluvchi) va mustaqil bo'linadi. V qaram - qo'zg'atilgan generatorning armaturasining asosiy yoki qo'shimcha o'rashidan quvvatlanadi. Mustaqil boshqa manbalardan quvvatlanadi (zavodning yordamchi avtobuslaridan, ogohlantiruvchi yoki yordamchi generatordan).
  Mustaqil qo'zg'alish tizimlari orasida quyidagilar mavjud:
  a) to'g'ridan-to'g'ri qo'zg'alish tizimlari; unda qo'zg'atuvchi yoki yordamchi generator rotori rotor bilan bir xil milda joylashgan
  sinxron mashina yoki u bilan tezlikni pasaytiruvchi bilan ulangan;
  b) bilvosita qo'zg'alish tizimlari; unda qo'zg'atuvchi yoki yordamchi generatorning rotori shu maqsadda maxsus o'rnatilgan sinxron yoki asenkron vosita tomonidan boshqariladi.
  1960-yillarga qadar to'g'ridan-to'g'ri elektr qo'zg'alish tizimlari, unda sinxron mashinaning qo'zg'atuvchi sargisi kollektor DC generatori - qo'zg'atuvchi tomonidan quvvatlanadi (24.26-rasm, a)
  GOST 533-76, GOST 5616-81 va GOST 609-75 ga muvofiq turbo va gidrogeneratorlar va sinxron kompensatorlar faqat eng ishonchli to'g'ridan-to'g'ri qo'zg'alish tizimi yoki o'z-o'zidan qo'zg'alish tizimiga ega bo'lishi mumkin. Ammo elektr mashinalarining qo'zg'alish tizimlari, kommutatsiya shartlariga ko'ra, qo'zg'alish quvvati 800-1000 kVt dan ortiq bo'lgan 200 MVt va undan yuqori quvvatli turbogeneratorlarda qo'llanilmaydi.
  V. hozir keng tarqalgan vana qo'zg'atish tizimlari. Ular sinxron motorlar va kichik quvvat generatorlari, shuningdek, katta turbogeneratorlar, gidrogeneratorlar va sinxron kompensatorlar, shu jumladan quvvat cheklovchi qurilmalar uchun ishlatiladi
  Vana qo'zg'atuvchi tizimlarning uchta asosiy turi mavjud.
  1. Mustaqil vana qo'zg'atish tizimi(24.26-rasm, b) unda qo'zg'atuvchi o'rash yordamchi sinxron generator tomonidan quvvatlanadi, uning rotori asosiy generator miliga o'rnatiladi. Rektifikator davrlarida, bu holda, uch fazali ko'prik sxemasiga muvofiq yig'ilgan yarimo'tkazgichli klapanlar (kremniy diodlar yoki tiristorlar) ishlatiladi. Jeneratorning qo'zg'alishini tartibga solishda bir vaqtning o'zida rektifikatorlarni boshqarish imkoniyatlari va yordamchi generatorning kuchlanishini o'zgartirish imkoniyatlari qo'llaniladi.
  2. Cho'tkasiz qo'zg'alish tizimi, mustaqil valf tizimidan farq qiladigan (24.26-rasm, b) teskari yordamchi sinxron generatorga ega ekanligi bilan, unda o'zgaruvchan tok o'rash 3 rotorga o'rnatiladi. Ushbu o'rash bilan ishlaydigan rektifikator 5 asosiy generator milida joylashgan. Ushbu tizimning afzalligi toymasin kontaktlarning yo'qligi bo'lib, ular kuchli turbogeneratorlarda minglab amperlar uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak.
  3. O'z-o'zidan qo'zg'alish tizimi (24.26-rasm, ichida), unda dala sargisi asosiy yoki qo'shimcha armatura o'rashidan quvvatlanadi. O'zgaruvchan tokni rektifikatsiya qilish tiristorlar yordamida amalga oshiriladi. Energiyani olish transformatorlar yordamida amalga oshiriladi 9 Va 7, stator sargisi bilan mos ravishda parallel va ketma-ket ulanadi. Transformator 7 yaqin qisqa tutashuvlarda, armatura o'rashidagi kuchlanish sezilarli darajada pasayganda, qo'zg'alishni majburlash imkonini beradi. O'z-o'zidan qo'zg'alish tizimi qo'zg'atuvchi yoki yordamchi generatorning yo'qligi sababli boshqa tizimlarga nisbatan yuqori ishonchlilik va arzonroq narxga ega.
  Qo'zg'alish tizimlarining muhim parametrlari qo'zg'alish kuchlanishining nominal ko'tarilish tezligi, nominal qo'zg'alish kuchlanishi, qo'zg'atuvchining majburlash nisbati.
  Nominal qo'zg'alish kuchlanishi- qo'zg'alish o'rashining terminallaridagi kuchlanish nominal qo'zg'alish oqimi bilan ta'minlanganda va o'rashning qarshiligi, hisoblangan ish haroratiga tushiriladi.
  Qo'zg'atishni majburlash nisbati- qo'zg'alish kuchlanishining eng yuqori barqaror qiymatining nominal qo'zg'alish kuchlanishiga nisbati.
  Qo'zg'alish pallasida maxsus qurilma mavjud bo'lib, uning yordamida favqulodda vaziyatda qo'zg'alish oqimini tezda nolga tushirish mumkin ( magnit maydonni o'chiring). Misol uchun, stator o'rashida ichki qisqa tutashuvlar bo'lsa, dala qo'zg'alish o'rashini maxsus söndürme rezistoriga yopadigan dala söndürme mashinasi yordamida o'chiriladi.
  Masofaviy qisqa tutashuvlarda tarmoq kuchlanishining pasayishi bilan sinxron mashinani sinxronlashtirish uchun ular uning qo'zg'alish oqimini majburlashga murojaat qilishadi. Majburlash mashinaning o'rni himoyasi tomonidan avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Majburlashning samaradorligi qo'zg'alishning ko'pligi bilan tavsiflanadi.
  |
  | |