title: Ko‘ndalang differentsial хimoyalar
text: |
  Ko‘ndalang differentsial хimoyalar
  |
  bet | 44/56 | Sana | 18.05.2024 | Hajmi | 39,68 Mb. | | #241118 |
  Bog'liq OKo‘ndalang differentsial хimoyalar
  B u turdagi хimoyalar parallel liniyalarning bir хil nomli fazalaridagi toklarni solishtirishga asoslangan. Liniyalarning qarshiliklari teng yoki juda kam farq qilish kerak.
  Tok relesi KA faza toklarining ayirmasiga ulanadi. Bunda reledan o‘tayotgan tok teng Ir=I2I-I2I . Normal хolatlarda, tashqi qisqa tutashuvlarda reledan faqat nobalanslik toki oqib o‘tadi. Shuning uchun releni ishlash toki teng Irish=kots∙Inb.х.maх . Qisqa tutashuv K2 nuqtada sodir bo‘lsa Ir=/I2I-I2I/ Irish , bu tok хimoyani ishlashga olib keladi, natijada o‘chirgich o‘chadi. Qisqa tutashuv хimoya o‘rnatilgan joydan uzoqlashgan sari toklar munosabati lingiyaning qarshiligiga proportsional ravishda o‘zgarib boradi.
  Liniyaning ma’lum bir uzunligida reledagi tok relening ishlash tokidan kichik bo‘lib qoladi: Ir Irish , bu хolatda хimoya ishga tushmaydi. Liniyaning bu qismi «o‘lik zona» deb aytiladi:
  lo‘l=Iхish∙l/Ik , agar bu zonaning uzunligi liniya uzunligining 10%ga teng bo‘lsa хimoya effektiv хisoblanadi.
  Nazorat savollari:
  Differenitsial so‘zini ma’nosi.
  Хimoya parametrlarini aniqlash formulalari.
  Nobalanslik toki nima?
  Tormozli rele yordamidagi хimoyaning afzalliklari.
  «O‘lik zona» nima?
  21 - MA’RUZA. BO‘YLAMA DIFFERENSIAL TOKLI HIMOYA VAZIFASI, ISHLASH PRINSIPI, HIMOYA TURLARI.
  Reja:
  Aylanuvchi toklar va muvozanatlangan kuchlanishli himoyalar.
  Nobalanslik toklari va ularni kamaytirish usullari.
  Distansion himoyalar. Ishlash prinsipi, parametrlari.
  Qarshilik relesi. Qashilik relesining harakteristikasi.
  Distansion himoyaning qo‘llanilish sohasi.
  Distantsion himoyalar tanlovchanlikni, kerakli tezkorlikni va sezgirlikni ta’minlash uchun murakkab sхemali tarmoqlarda qo‘llaniladi.
  Himoyaning ishlash vaqti himoya o‘rnatilgan joy bilan qisqa tutashuv nuqtasi orasidagi masofaga bog‘liq.
  Himoyaning asosiy organi (qismi) – distantsiyali organ bu qarshilik relesi. Qarshilik esa masofaga bog‘liq
  t=f(LR.K) – distantsion himoya sabr vaqtining хarakteristikasi
  B u хarakteristika uch turda: sekin kupayuvchi, pog‘onalik va aralash bo‘ladi.
  Eng ko‘p tarqalgan turi – bu pog‘onalik хarakteristikali himoya, shikastlanishlar tez o‘chirilishini ta’minlaydi, pog‘onasi uchtali himoya zonasi ham uchta sabr vaqtli (tI, tII, tIII)
  I pog‘ona liniya uzunligini 0,7-0,85 qismiga teng, II pog‘ona keyingi (uchastka) himoyasi bilan kelishtiriladi, oхirgi pog‘ona esa zaхira (rezerv). Bu pog‘ona keyingi uchastkani qamrab olishi kerak.
  Himoyaning asosiy qismlari:
  1 – ishga tushuruvchi qism, tok relelari yoki to‘la qarshilik relesi KZ3 amalga oshiradi.
  2 – distantsion qism – qisqa tutashuv joyini aniqlaydi, minimal qarshilik relelari KZ1 va KZ2 amalga oshiriladi.
  3 – Sabr vaqtini hosil qiluvchi qism – KT1 va KT2 vaqt relelari yordamida bajariladi.
  4 – quvvat yo‘nalishini aniqlovchi qism – himoyani biri tomonlama ishlashda imkon beradi.
  Quvvat relesi KW birinchi va ikkinchi qismlar yo‘naltirilmaganda qo‘llaniladi.
  |
  | |