title: Namangan Institute of Engineering and Technology
text: |
  Namangan Institute of Engineering and Technology Pdf ko'rish
  |
  bet | 190/693 | Sana | 13.05.2024 | Hajmi | 15,56 Mb. | | #228860 |
  Bog'liq ТўпламNamangan Institute of Engineering and Technology
  nammti.uz
  10.25.2023
  Pg.175
  - при регулировании задвижкой с уменьшением расхода воды КПД насоса уменьшается,
  а значения напора растут. Следовательно, с уменьшением расхода воды удельный расход
  электроэнергии быстро возрастает;
  - при регулировании изменением числа параллельно работающих насосов КПД
  двигателя и насоса остаются неизменными. Напор из-за уменьшения расхода и потерь в сетях
  снижается, что приводит к снижению удельных расходов электроэнергии;
  - при регулировании изменением частоты вращения насоса КПД насоса и
  электродвигателя с уменьшением расхода практически не снижается, но снижается напор.
  Поэтому снижаются удельные расходы электроэнергии.
  Частотное регулирование осуществляется с помощью преобразователей частоты. Оно
  позволяет: автоматически поддерживать необходимое давление воды при изменении
  объема водопотребления; в 2-3 раза увеличить срок службы электродвигателей и насосов за
  счет исключения перегрузок при потреблении воды, а также при посадках напряжения в сети;
  увеличить срок службы трубопроводов за счет отсутствия избыточного давления; сократить
  расход воды за счет уменьшения потерь при избыточном давлении (в системах
  водоснабжения каждая лишняя атмосфера вызывает за счет больших утечек дополнительно
  7-9% потерь воды); сократить трудозатраты на эксплуатацию систем водоснабжения за счет
  бесперебойной работы насосов, а также автоматического отключения с выработкой
  командного сигнала на подключение резервного насоса и применения автоматизации
  управления от АСУТП.
  Годовой экономический эффект при применении частотного регулирования
  складывается из трех составляющих [1.2]: эффекта от снижения потерь электроэнергии за счет
  повышения КПД насосных агрегатов; эффекта от снижения расходов воды за счет
  стабилизации давления в системах подачи; эффекта от увеличения срока службы и
  межремонтных периодов электро- и механооборудования, затрат на приобретение, монтаж
  и обслуживание запорной арматуры.
  Применение частотно-регулируемого электропривода насосных установок с
  алгоритмом управления позволяет уменьшить потребление ими электрической энергии на
  30-40% [13].
  Литература
  1. Дидыч В.А. Пути энергосбережения в насосных установках системы мелио-рации и
  орошения. Научный журнал КубГАУ, №69(05), Краснодар, 2011. С.14-39.
  2. Камалов Т.С., Шавазов А.А., Сайфуллаева Л.И. Вопросы пуска и регулирование
  производительности насосного агрегата насосных станций систем машинного орошения.
  Энергосбережение и Водоподготовка №3 (119), 2019 С.51-54
  |
  | |