title: holda loyihalashtiriladi. Xonalardan chiqish eshiklari va binodan chiqish
text: |
  holda loyihalashtiriladi. Xonalardan chiqish eshiklari va binodan chiqish Pdf ko'rish
  |
  bet | 170/244 | Sana | 27.05.2024 | Hajmi | 8,77 Mb. | | #254799 |
  Bog'liq Hayot faoliyati xavfsizligi. Tojiboyev M. Nigmatov Mholda loyihalashtiriladi. Xonalardan chiqish eshiklari va binodan chiqish
  darvozalari bir-biridan m a’lum masofada uzoqlashtirilgan b o ‘ladi (7-
  rasm).
  201
  Evakuatsiya yo‘Harming tarkibiy qismlari
  B inolarning yer osti qavatlaridan evakuatsiya qilishda odam larning
  harakat y o ‘nalishi b o ‘ylab, yonuvchi ashyolar saqlanadigan omborxonalar
  m avjud b o ‘lm asa, um um iy zinapoya orqali chiqishlariga ruxsat etiladi.
  Agar yerto‘lada bunday omborlar m avjud b o ‘lsa v a bu omborlar uchun
  alohida chiqish y o 'li asosiy evakuatsiya y o ‘lidan o ‘tda yonm aydigan
  devor bilan to ‘silgan b o ‘lsagina, ulardan evakuatsiya qilishda um um iy
  zinapoyadan foydalanishga ruxsat beriladi. A gar yerto‘lada joylash gan
  xonaning sathi 300 m 2 gacha b o ‘lib, undagi odamlar soni 15 kishidan
  oshm agan b o is a , xonadan chiqish oson b o ‘lishi uchun m axsus
  m oslam alar mavjud boMgan taqdirda, tik o ‘rnatilgan narvon bilan
  yerto‘la tom idagi 0 ,9 x 0,9 m2 o ‘lcham li tuynuk orqali yoki tashqi
  devorda o ‘m atilgan o ‘lchami 0,75 x 1,5 m2 ga teng b o ‘lgan deraza
  orqali evakuatsiya qilish mumkin b o ‘ladi. Yerto‘lada ishlovchilar
  soni 5 kishidan oshm asa, undan chiqish uchun bitta tuynuk yoki
  deraza q o ‘y ish k ifoya qiladi. B in on in g qaysi qavatda b o ‘lishidan qat’i
  nazar, agar xonadan chiqish esh igi, shu qavatdagi ikkita evakuatsiya
  chiqish darvozasiga olib boradigan b o ‘lsa, bu xonadan ch iq ish uchun
  bitta evakuatsiya esh igi q o ‘yilish i m um kin. Faqat xonadagi en g uzoq
  joylashgan ish joyid an to bu eshikkacha b o ‘lgan m asofa 25 m dan uzoq
  bo‘lm asligi v a bir sm enada ishchilar soni, A va В toifadagi xonalarda -
  |
  | |