title: Kalit so‘zlar - Qarshi davlat universiteti international scientific and practical conference on algorithms and current...
text: 485
  issiqlik berish koeffitsienti,
  uzunlikka nisbatan tuproq osti kompozitsion
  quvurni tashqi yuzasi, m
  2
  ;
  - tashqi havo temperaturasi, K;
  bo‘lsa,
  ligini hisobga olsak (1), (2) tenglamalar quyidagicha to‘liq chiziqli ko‘rinishga keladi:
  (3)
  Bu yerda
  m-tuproq osti kompozitsion quvur issiqlik akkumulyatorni 1 m
  uzunlikdan o‘tadigan issiqlik tashuvchining massasi, k/c;
  - issiqlik tashuvchini
  boshlang‘ich sarfi, kg/c;
  *
  +
  (4)
  tuproq osti kompozitsion quvur orqali issiqlik berish koeffitsientini issiqlik
  tashuvchini safiga bog‘lab aniqlash uchun uning boshlang‘ich holatiga nisbatan kattaligi;
  o‘lchamsiz kattalik bo‘lib, tuproq osti kompozitsion quvurdan iborat issiqlik quvvatini
  xarakterlaydi va bunda substrat tuproq qatlam bilan issiqlik almashinuvi hisoblash
  qiymatlari asosiy temperatura natijasiga bog‘liq bo‘ladi va bunda
  ⌈
  ⌉
  ga teng bo‘ladi, m
  c
  – tuproq osti kompozitsion materialini l m uzunligiga
  nisbatan massasi, kg:
  ⌈
  ⌉
  (3) va (4) tenglamalarni birlashtirib
  – chiqarishi natijasida tenglama quyidagicha
  ifodalanadi:
  ̅
  (5)
  Bu yerda
  ̅
  -issiqlik tashuvchini mos ravishda yo‘nalishini xarakterlovchi koordinata:
  +
  -Laplas operatori
  +
  +
  (5) – issiqlik almashishi tenglamadan kompozitsion quvurdan uzatish funksiyasi
  quyidagicha teplofizik parametrlarini e`tibotga olib ifodalaymiz: tuproq osti kompozitsion
  quvurga kiradigan geotermal issiq suvni temperaturasi; issiqlik tashuvchining mass asarfi,
  tuproq osti kompozitsion quvurlardan sirkulyatsiyalanadigan geotermal issiq suvning
  temperaturasi:
  ̅
  )
  (6)
  ⌈
  ⌉ (
  ̅
  )
  (7)
  Geotermal suv uzatiladigan tuproq osti kompozitsion quvurdan iborat issiqlik
  almashinuv sistemasini quvurning uzunlik qismida d
  ̅
  (c-quvurdan uzatiladgan geotermal
  suvning temperaturasini tuproq osti kompozitsion quvurlarda sirkulyatsiyalanishi
  jarayonidagi o‘zgarishi e`tiborga olinadi) quvvati quyidagi tenglamada ifodalanadi:
  [ ̅ ] [ ̅ ]
  [ ̅
  ]
  (8)
  Yoki (8) tengla,ani chap va o‘ng tomonlarini dx ga bo‘lami quyidagi tengla,ani olamiz:
  [ ̅ ]
  [ ̅
  ]
  (9)
  Bu yerda K
  T
  – tuproq osti kompozitsion quvur markazidan o‘tgan issiqlik tashuvchi issiq
  suvdan kompozitsion quvur ichidagi issiqlik uzatish koeffitsiyenti, Bt/(m grad).
  Uzunligi l bo‘lgan tuproq osti kompozitsion quvurdan iborat issiqlik aakumulyatorini
  quvvati
  ∫
  [ ̅
  ]
  Hisoblab aniqlanadi. Bu yerda agar (6) va (7) tenglamalar hisobga olinib, geotermal
  suvni tuproq osti kompozitsion quvurlarga kirish temperaturasi bilan bog‘liq issiqlik
  akkumulyatorni uzunlik bo‘yicha quvvati quyidagi tenglama bilan aniqlanadi [7].