title: Tok relelari - Andijon mashinasozlik instituti «elektrotexnika, elektromexanika va elektrotexnologiyalar»
text: |
  Andijon mashinasozlik instituti «elektrotexnika, elektromexanika va elektrotexnologiyalar»
  |
  bet | 19/56 | Sana | 18.05.2024 | Hajmi | 39,68 Mb. | | #241118 |
  Bog'liq OTok relelari.
  Elektromagnit relening chulg‘amini liniya tokiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki tok transformatori orqali ulaganda uning elektromagnit momenti ga teng. Bu хil relelar tok relelari deyiladi, chunki ularning ishlashi liniya toki IL ga bog‘liq.
  Tok transformatorlarida bo‘ladigan yukni kamaytirish uchun tok relelari iloji boricha kam quvvat iste’mol qilishlari kerak. Tok relelarining chulg‘amlari yuk tokining uzoq vaqt o‘tishiga, qisqa tutashuv tokining qisqa vaqt ichida o‘tishiga moslab hisoblangan bo‘lishi kerak.
  Relening ishlash toki prujinaning tortish kuchini o‘zgartirish bilan tekis o‘zgartiriladi. Relening chulg‘ami 2 ta sektsiyadan iborat, bu sektsiyalarni parallel va ketma-ket ulash hisobiga ishlash tokining chegarasini 4 marotaba o‘zgartirish imkonini beradi. ET-520 va shu markali relelarga nisbatan RT-40 relelarda kontakt sistemasi yaхshilangan va teskari ta’sir qiluvchi moment oshirilgan. Buning natijasida rele qabul qiladigan quvvat ko‘p. Kichik ustavkalarda RT-40 relesining har хil sezgirliklarida qabul qilayotgan quvvat miqdori 0,2 dan 8 VA gacha o‘zgaradi.
  Kuchlanish relelari
  Rele chulg‘amini to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki kuchlanish transformatorlari orqali liniya kuchlanishiga (UL) ulasak, liniya kuchlanishining kattaligiga ta’sir javob beruvchi releni hosil qilamiz.
  Bilamizki, va
  Bu yerda ZR – rele chulg‘amining qarshiligi,
  UR – rele chiqishidagi kuchlanish.
  , UR=UL/pN hisobga olsak, Bundan kelib chiqadiki, rele harakati liniya kuchlanishi bilan хarakterlanadi.
  Yakor harakat qilib, havo oralig‘i ning o‘zgartirishi oqim F va kuch FE ni o‘zgarishiga olib kelmaydi. Bu kuchlanish relesining tok relesidan farq qiluvchi belgisidir.
  Buni sababi, kamayganda rele chulg‘amining induktiv qarshiligi ortadi bu esa rele toki ni kamayishiga olib keladi. Bu bilan bir vaqtda rele zanjirining magnit qarshiligi ham kamayadi.
  Shuning natijasida IR tokining o‘zgarishini ta’siri Rm magnit qarshilikning o‘zgarishini kompensatsiyalaydi, natijada magnit oqim o‘zgarmasdan qoladi. va lardan ko‘rinib turibdiki, relening qaytish koeffitsenti kichikdir.
  |
  | |