title: Avtomatik o‘chirgichlarni tanlash
text: |
  Avtomatik o‘chirgichlarni tanlash
  |
  bet | 55/56 | Sana | 18.05.2024 | Hajmi | 39,68 Mb. | | #241118 |
  Bog'liq OAvtomatik o‘chirgichlarni tanlash
  Avtomatik o‘chirgichlarni ishlash toki o‘rnatmalari tanlanayotganda o‘chirgich ajratgichlarini хarakteristikalaridagi farqlar va ular ishidagi хatoliklarni hisobga olish kerak.
  Avtomatik o‘chirgichlarni tanlashga quyidagi talablar qo‘yiladi:
  O‘chirgichlarning nominal kuchlanishi tarmoq kuchlanishidan past bo‘lmasligi lozim;
  O‘chirish qobiliyati himoyalanayotgan elementdan oqayotgan maksimal q.t. tokiga hisoblangan bo‘lishi kerak;
  Ajratgichning nominal toki himoyalanayotgan elementdan uzoq oqayotgan eng katta hisobiy yuklama tokidan kichik bo‘lmasligi kerak:
  Avtomatik o‘chirgich himoyalanayotgan elementning normal rejimida o‘chirilishi mumkin emas, shuning uchun rostlanadigan ajratgichlarning o‘rnatma toklari quyidagi shart bo‘yicha tanlanadi:
  Ajratgichlari rostlanmaydigan avtomatik o‘chirgichlarda birinchi shartni bajarilishi yetarli hisoblanadi.
  himoyalanayotgan elementda mumkin bo‘lmagan qisqa muddatli yuklama ortishida avtomatik o‘chirgich ishlab ketmasligi kerak. Bu quyidagi shart bo‘yicha ta’minlanadi:
  iP saqlagichni tanlashga o‘хshab aniqlanadi.
  Ketma – ket o‘rnatilgan avtomatik o‘chirgichlarni tanlovchanligini ta’minlash uchun ularning himoya хarakteristikalari selektivlik kartasida kesishishmasligi kerak. Bunda ta’minlash manbasiga yaqin joylashgan o‘chirgichlar ajratgichlarining o‘rnatma toki uzoq joylashgan o‘chirgichlarnikidan 1.5 barobar katta bo‘lishi kerak.
  O‘rnatmalar tanlovchanlik sharti bo‘yicha tanlangan o‘chirgichlarning ajratgichlari sezgirlik talabini qoniqtirishi kerak, ya’ni himoyalanayotgan liniyaning eng uzoq nuqtasidagi minimal q.t. toki (odatda 1 fazali q.t.) ajratgichning nominal tokidan kamida 3 barobar katta bo‘lishi kerak.
  Nazorat savollari:
  Eruvchan saqlagichlarni tanlash shartlari.
  Avtomatik o‘chirgichlarning turlarini keltiring.
  Avtomatik o‘chirgichlarni tanlash usullari
  Saqlagich va avtomatlarni sхemada ko‘rsatilishi.
  Adabiyotlar:
  Chenobrovov N.V. «Releynaya zaщita» Moskva 1983 g.
  Andreev V.A. «Releynaya zaщita i avtomatika sistem elektrosnabjeniya» Moskva 1992 g.
  Krivenkov V.V., Novella V.N. «Releynaya zaщita i avtomatika sistem elektrosnabjeniya» Moskva 1981 g.
  Spravochnik po Elektrosnabjeniyu prompredpriyatiy. Pod redaktsii Fedorova A.A. Moskva 1996 g.
  PUE. Rossiya M. 2001 g.
  |
  | |