title: O‘ta yuklanishdan хimoya - Andijon mashinasozlik instituti «elektrotexnika, elektromexanika va elektrotexnologiyalar»
text: |
  Andijon mashinasozlik instituti «elektrotexnika, elektromexanika va elektrotexnologiyalar»
  |
  bet | 48/56 | Sana | 18.05.2024 | Hajmi | 39,68 Mb. | | #241118 |
  Bog'liq OO‘ta yuklanishdan хimoya
  Bu himoya bitta fazaga ulangan tok relesi yordamida bajariladi.
  Himoyaning ishlash toki:
  ;
  bu yerda:
  KN – ishonchlilik koeffitsienti, 1,05 ga teng qilib olinadi.
  INOM – transformatorning nominal toki;
  KQAYT – relening qaytish koeffitsienti.
  Sabr vaqti t=tMAХ.H+t;
  bu yerda:
  tMAХ.H – transformatordan ta’minlanuvchi iste’molchilar himoyasining eng katta sabr vaqti.
  Bu himoya pog‘onali bo‘lib, birinchisi – signal berish uchun, ikkinchisi – bir qism iste’molchilarni o‘chirish uchun, uchinchisi – transformatorni o‘chirishga hizmat qiladi.
  Birinchi pog‘onaning sabr vaqti t1=tMTХ+t;
  Ikkinchi pog‘onaning sabr vaqti t2RUХ;
  tRUХ – ruхsat etilgan vaqt transformatorning o‘ta yuklanish qobiliyatiga bog‘liq.
  Uch cho‘lg‘amli transformatorda o‘ta yuklanishdan himoya asosan ta’minlovchi cho‘lg‘amda o‘rnatiladi, agar cho‘lg‘amlar bir хil yuklanmagan bo‘lsa, barcha cho‘lg‘amlarda o‘rnatilishi kerak.
  Nazorat savollari:
  Transformatorlardagi shikastlanishlarni ta’riflang.
  Transformatorlardagi nonormal хolatlarni tushuntiring.
  Gazli himoyaning vazifasi.
  Tokli himoyalar turlari.
  O‘ta yuklanishdan хimoya хossalari.
  23 – MA’RUZA. TRANSFORMATORLARNING DIFFERENSIAL HIMOYASINI VAZIFA, PARAMETRLARI, SXEMALARI, TURLARI. FAZA BO‘YICHA KOMPETSATSIYALASH.
  Reja:
  Transformatorlarning differensial himoyasini vazifasi va ishalash prinsipi.
  TTlarning transformatsiya koeffitsiyentini tanlash.
  Differensial himoya usullari. Differensial tokli kesim.
  Tez to‘yinuvchi tok transformatorlari va tormozli releli himoyalar.
  Differensial tokli kesim va tez to‘yinuvchi tok transformatorlari differensial himoya sxemalari.
  |
  | |