title: Namangan Institute of Engineering and Technology
text: |
  Namangan Institute of Engineering and Technology Pdf ko'rish
  |
  bet | 458/693 | Sana | 13.05.2024 | Hajmi | 15,56 Mb. | | #228860 |
  Bog'liq ТўпламNamangan Institute of Engineering and Technology
  nammti.uz
  10.25.2023
  Pg.422
  На рис.1 показаны результаты экспериментального исследования интенсификации
  процесса ох-лаждения турбинного масла в теплообменнике типа «труба в трубе» со
  спирально-проволочным оребрением.
  Рис.1. Зависимость Nu=f(Re) для масляного холодильника со спирально – проволочным
  оребрением
  Кривая I соответствует опытным данным, полученным при исследовании процесса
  охлаждения масла в модели холодильника со спирально–проволочным оребрением,
  состоящего из внутренней медной трубы
  ∅
  18x 2 мм и наружной нержавеющей трубы
  ∅
  45x2
  мм. В межтрубном пространстве–движется масло, внутри трубы
  ∅
  18x2 мм–охлаждающая
  вода. Для масляных холодильников конструкции ЦКТИ соответствует кривая 2 [ 5 ], число
  Нуссельта при этом рассчитывалось по формуле:
  Nu=0.635*Re
  0.4
  *Pr
  0.3
  Для судовых охладителей масла соответствует кривая 3 [5], кривые 4 и 5
  рассчитывались по формуле [ 4 ]:
  Nu=0.27*Re
  0.54
  * Pr
  04.
  Заключение.
  1.
  Результаты экспериментального исследования показывает, что в случае
  направления ох-лаждаемой среды в межтрубное пространство, в интервале изменения чисел
  Рейнольдса масла Re = 200 – 1200, коэффициент теплопередачи К в среднем в 1.5 – 1.6 раза
  выше, чем при движении -охлаждаемой среды в трубном пространстве.
  2.
  Применение спирально–проволочного оребрения, состоящего из внутренней
  медной трубы
  ∅
  18x 2 мм и наружной нержавеющей трубы
  ∅
  45x2мм позволяет
  интенсифицировать процесс охлаждения вязкой жидкостив 1,2-1,4 раза по сравнению с
  гладкотрубными масло-охладителями.
  Литература
  1.
  Тепловые и гидравлические испытания маслоохладителя М-240. / Пермяков В.А.,
  Белоусов, М.П., Даниленкова Н.И. и др. – Тр. ЦКТИ, 1969г, вып. 94, с. 146 – 156.
  2.
  Расчет и проектирование теплообменников вязкой жидкости с поверхностью из
  продольно оребренных труб, РТМ 108.030.115-77/ -М.: НПО ЦКТИ, 1977г., - 36 с.
  3.
  Dreitser G.A. High – effective tubular heat exchangers// Aerospase Heat Exchenger
  Technology 1993 / Ed. ByR.K. ShahandHashemi. Amaterdam: Elsevier, 1993. P. 581-610.
  4. Пермяков В. А., Левин Е.С., Дивова Г.И. Теплообменники вязких жидкостей,
  применяемые на электростанциях, Л., Энергоатомиздат, 1983г. -176 с.
  |
  | |