Piping for flue gas discharge and fresh air intake comprises either a double concentric pipe of about 12 cm in diameter (for the most common residential boilers) or two separate pipes (one for fresh air, the other for combustion gases).
Le raccordement d’évacuation des fumées et d’admission de l’air frais consiste, soit en un double tube concentrique d’une douzaine de centimètres (pour les chaudières résidentielles les plus courantes), soit de deux tubes distincts (un pour l’air frais, l’autre pour les fumées de combustion).