현재 우리나라의 전력시장에서도 이러한 현상은 가시화되고 있다. 기존 발전설비 중 대표적인 유연성자원인 가스터빈 발전기가 점차 사라지고 복합화력 발전기만 남는 현상이 그것이다. 본래 복합화력발전기는 1개 또는 다수의 가스터빈 발전기와 스팀터빈 발전기가 결합된 형태로 구성이되며, 운전방식에 따라 가스터빈 단독모드 운전과 가스터빈-스팀터빈 복합모드 운전이 모두 가능한 발전기이다. 그러나 우리나라의 경우 전력시장이 도입된 이후 대부분의 복합화력발전기들이 발전효율증대를 위하여 가스터빈 단독모드 운전이 불가능하도록 설비를 개조하였다. 이에 따라 [그림 7]에서 나타난바와 같이 복합화력발전기들의 효율이 점차 상승함에 따라 예비력 대응자원으로서의 중요한 요소인 최소발전 수준 역시 전반적으로 상승하여, 계통에 병입된 발전기의 탈락에 따른 주파수 변동을 제어하기 위한 2차 예비력으로 활용되는 spinning reserve 제공가능 용량이 감소하고 있음을 알 수 있다. 이는 2차 예비력 확보를 위하여 좀 더 많은 규모의 발전기를 기동하여 준비해놓아야 함을 의미하며, 이는 전반적인 발전비용의 상승을 의미한다. 또한 복합화력발전기의 기동시간도 가스터빈과 스팀터빈이 함께 기동되어야 함에 따라 점차 증가하고 있어, 3차 예비력으로서의 자원가치도 역시 상실하고 있다.