3) 영국
○ 용도를 크게 주거용도와 비주거용도로 건축물을 구분하여 주거용도의 건축물은 비주거용도에 비해 강화된 기준을 적용한다. 또한 비주거용도의 건축물의 용도별로 다층건축물과 단층건축물로 구분하고 다층건축물은 건축물의 높이가 18m보다 높으냐 낮으냐에 따라 면적별 방화구획의 기준면적을 달리 규정하고, 스프링클러 설비의 설치 유·무에 따라 방화구획 설치기준을 다르게 규정한다.
① 모든 용도그룹
○ 이종용도 사이는 서로 방화구획 바닥과 벽으로 구획할 것(ADB 9.11)
② 주거용도
○ Ⅰ- a, b, c, 용도그룹(주거시설 : 아파트, 다가구, 단독주택)
* 모든 층을 방화구획
* 단위 주호를 구획하는 모든 벽은 방화구획 (ADB 9.15)
○ Ⅱ-a 용도그룹(주거시설 : 의료, 보호시설) (ADB 9.17,18)
* 모든 바닥은 방화구획
* 각 층은 복수층 건축물인 경우는 바닥면적 2000㎡마다, 단일층 건축물은 3000㎡마다 방화구획
* 환자의 보호를 위해 사용되는 모든 층은 최소 2 이상의 구획으로 분할할 것
○ 다른 주거시설
* 각 층마다 수평방화구획 할 것(ADB 9.19)
③ 비주거용도(ADB 9.20)
* 모든 벽은 <표 4-22>의 면적에 따라 소구획으로 분할할 것
* 지상 30m를 초과하는 높이에 층의 바닥을 가진 건물은 모든 층의 바닥을 구획할 것
* 지하 10m 이상의 깊이에 지하층을 가진 건물은 모든 지하층의 바닥을 구획할 것
④ 수직관통부
○ 수직 사프트
* 계단, 에스컬레이터, 리프트, 슈트, 파이프 피트 등은 [표 5-22]에 적합한 내화성능을 갖는 벽으로 구획할 것
* 수직관통부에 설치된 유리스크린은 최소 30분의 차염성능을 가질 것
* 수직관통부에 연결된 복도·로비: 최소 30분 내화성능으로 구획할 것
○ Fire fighting shaft
* 건축물의 다른 부분과의 구획 : 외부측-120분, 내측-60분
* 계단과 부속실 사이, 계단과 비상용 승강기 사이의 구획 : 60분
⑤ 방화구획의 개구부
* 건물분리, 용도분리 구획벽에 설치된 피난용 출입문 : 구획벽과 동일 성능의 내화성능을 따르되 최소 60분 이상
* 그외 구획벽에 설치된 출입문 : 부록B Table B1을 따를것(최소 30분)
* 건물분리, 용도분리, 방화구획, 수직관통부, 피난복도에 설치하는 방화문은 BS 476, Part 4의 25Pa의 압력에서 3m3/m·r의 누설시험에 합격한 것일 것
⑥ 관통부의 방호
○ 구획벽, 바닥 등을 관통하는 파이프 등은 다음과 같은 3가지 방법으로 보호되어야 함
▪벽이나 바닥의 내화성능 시험에 의해 자체에 sealing system을 보유하고 있는 방법
▪관통하는 파이프의 구경을 제한하고 파이프 주위에 fire stoping을 시공하는 방법
* 불연성파이프 : 160mm 이하
* 납, 알루미늄, 알루미늄합금, uPVC : 구조체, 수직샤프트 관통시는 110mm 이하, 주택의 단위주호 분리벽 및 방화구획벽과 바닥을 관통하는 경우의 Stack Pipe는 160mm 이하이고 Branch Pipe는 110mm 이하일 것
* 다른 재료의 파이프 : 40mm이하
▪160mm를 초과하는 납, 알루미늄, 알루미늄합금, uPVC재질의 파이프 관통시 불연성의 파이프 슬리브를 관통부 단면 양쪽으로 1000mm 이상의 길이로 사용하는 방법