3. 정부 조사단의 조사결과에 따른 대책
원자력안전위원회는 사건을 문서로 보고받은 3월 12일 고리1호기 가동정지명령을 내리고, 13일 22시에 정지하였다. 안전위와 원자력안전기술원 전문가 23명으로 구성된 현장조사단이 사건당일 전원상실 및 보고 은폐 경위, 그리고 고리1호기의 비상디젤발전기를 포함한 전력공급계통을 조사하여 21일 그 결과를 발표하였으며 이는 앞서 언급한 내용에 포함되어 있다.
사건 당시 기동되지 않은 비상디젤발전기는 3월 15일 성능시험 결과, 솔레노이드밸브(비상디젤발전기의 기동을 위해 공기를 공급하는 밸브)의 고장으로 기동되지 않았음이 확인되었다.
당시 제1발전소장이 주도하여 현장 근무자 등과 함께 보고를 은폐하였다. 고리원전 본부장 및 한수원 본사 경영진은 3월 10일에 처음 인지하였던 것으로 발표하였고, 이에 대한 책임을 물어 관계자에 대한 보직해임 및 검찰고발조치가 이어졌다.