하지만 우리나라 물류창고의 경우 대부분 ‘일반형 스프링클러 설비’를 설치하고 있다. 일반형 스프링클러는 강한 화세와 높은 층고인 창고화재의 초기진압에는 한계가 있으므로, 물류창고 화재발생시 신속한 감지 및 초기진압이 가능하도록 적응성 있는 성능 기준 마련 및 자동식소화설비(스프링클러 등)에 대한 기술적 개선이 필요하다. 관련 연구에 있어서도 기존 인랙 스프링클러(In-Rack Sprinkler)보다는 ESFR 스프링클러 이상의 스프링클러 설비와 수평차단막 등의 설비를 구축하여야 화재조기진압을 성공적으로 할 수 있다는 실험결과를 제시하고 있다.
또한 쿠팡 물류센터 사례에서처럼 물류창고에 있어서는 준비작동식 스프링클러가 아닌 ‘습식’ 스프링클러 설비를 설치하도록 변경할 필요가 있다. 우리나라는 스프링클러의 동결방지와 오작동에 따른 수손 피해를 염려해 ‘준비작동식’ 스프링클러를 별도의 보완없이 적용하고 있다. 준비작동식 스프링클러의 문제는 평상시 2차 측 배관에 물이 없기때문에 관리도 쉽지 않을 뿐만 아니라 준비작동식 스프링클러는 화재감지기와 연동해 정상 작동하더라도 수십 ｍ에 달하는 배관을 채워 방수까지 이어지려면 상당한 시간이 소요될 수밖에 없고 설비 복잡화에 따른 고장 가능성도 크기 때문에 신뢰를 높이기 위한 기능 보강과 더욱 강화된 관리 대책이 필요하다. 따라서 미국의 경우에도 창고 방호용으로 습식설비를 권장하고 있다. 습식설비는 스프링클러헤드의 작동 시 즉시 급수가 이루어질 수 있도록 하며, 이러한 즉시 급수는 화재성장의 초기단계에서 화재를 제어하고 진압할 수 있게 해주기 때문이다.