(2) 인천 수돗물 유충 민원현황
7월 9일부터 7월 27일까지 인천광역시에 접수된 수돗물 민원은 전체 1,293건이며, 이 가운데 검사를 통해 수돗물 유충으로 확인된 건수는 약 20%인 253건으로 조사되었으며, 이후 현재까지 수돗물 유충은 추가로 발견되지 않고 있다.
(3) 인천 수돗물 유충 발생경위와 원인분석
수원(水源)으로 부터 취수(取水)된 물은 표준정수 처리공정인 경우 정수처리장 착수정에서 혼화, 응집, 침전, 여과, 소독을 거쳐 정수지로 보내지고 이후 송‧배‧급수 되어 가정으로 공급된다.
그러나 작년 붉은 수돗물 관리방안으로 도입된 고도정수처리 공정(오존접촉조와 활성탄 여과지) 중 우선적으로 가동되고 있던 활성탄 여과지에 깔따구 성충이 유입하여 부화된 유충이 걸러지지 않고 정수장, 배수지를 거쳐 가정까지 공급되었다.