③ 수직피난시설
○ 다층 건축물에서 피난로와 관련된 중요한 측면은 적정한 크기와 화재로부터 보호된 충분한 수의 계단을 이용할 수 있느냐는 점이다. 수직피난시설에 관한 규정은 이 문제를 다룬다.
○ 피난계단의 수의 결정인자
ⓐ 피난계단의 수는 다음에 의해 결정
* 수평피난로의 설계에 부과된 요구사항
* 혼합용도 건축물에 독립된 계단이 요구되는지 여부
* 단일 계단이 허용되는지 여부
* 피난계단의 적합한 폭에 관한 규정
ⓑ 대형건축물의 경우 소방관의 진입을 위한 계단이 요구될 경우 피난계단의 수는 이에도 영향을 받음
○ 피난계단 폭의 일반요구사항
ⓐ 그 계단으로의 접근이 허용된 모든 피난로에 요구된 폭의 합계 이상
ⓑ [표 5-32]에 주어진 최소폭 요구사항
ⓒ 계단의 수직길이가 30m 이상이고 중앙에 핸드레일이 제공되지 않은 경우는 1400mm 미만(고층건축물의 경우에 계단의 분산배치와 안전를 위한 규정 : 계단에 관한 연구에서 피난자는 핸드레일이 닿는 범위 내에 머물기를 선호하며 그로 인해 넓은 계단의 중앙부위는 거의 사용되지 않으며 위험하다는 사실을 지적한다)
ⓓ 최종피난까지 어느 지점에서도 폭을 줄이지 말 것.
○ 피난계단의 방호
ⓐ 피난계단의 구획
* 모든 옥내피난계단은 30분의 구조안정성, 차열성, 차염성능에 의해 방호된 계단이어야 함.
* 소방대 진압용 계단은 120분의 구조안정성, 차열성, 차염성능에 의해 방호된 계단이어야 함.
ⓑ 피난계단으로부터의 탈출
* 모든 방호된 피난계단은 옥외로 직접 나아가게 하거나 옥외까지 방호된 피난통로 방식에 의해 나아가게 해야 한다.