2) 영국
① 특징
○ 영국의 피난시설은 건축물의 용도, 재실자의 수, 재실자의 사용면적 등을 고려하여 피난시설의 개수 및 피난거리 등을 산정함
○ 피난시설에 관한 규정은 Approved Document B에 규정하고 있음
○ Approved Document B의 Section 4에는 수평피난시설에 대해 규정하고 있고 Section 5에는 수직피난시설에 대해 규정하고 있음
○ 피난전략의 개념을 도입하여 전략에 따라 피난로 요구사항이 다르다. 의료시설의 경우는 순차수평피난을 위해 각층마다 2개의 방화구획으로 분할하도록 규정하고 수직피난도 동시피난과 단계적 피난으로 구분하여 각각 다른 피난로의 용량을 규정하고 있다.
② 수평피난시설
○ 일반적인 설계요구사항
ⓐ 피난로와 피난구의 수
* 각 실, 열, 층의 점유자의 수에 의해 결정됨
* 1개 이상의 계단을 가진 다층건축물은 그 계단으로 통하는 1개 이상의 피난로가 요구됨
* 복합용도 건축물 중 거주, 집회, 오락의 용도로 사용되는 장소는 어느 층에서든지 분리된 피난로가 제공되어야 함
* 최소 피난로 및 피난구의 수는 [표 5-28]과 같다.
ⓑ 보행거리
* 건축물의 용도와 이용 가능한 피난방향의 수에 따라 [표 5-29]과 같이 규정함
* 막다른 복도에서의 보행거리는 [그림 5-6]과 같이 1방향 피난만 가능한 부분의 거리가 대체 피난설비가 없는 1방향 보행거리 한계 이내이고 총 피난거리는 양방향 피난거리 한계 이내일 것
ⓒ 단일 피난로의 허용기준
* 층 비상구까지의 보행거리가 1방향 보행거리 기준 이내이고 수용인원이 집회시설 및 bar는 60인 이상인 실이 없는 경우, 2a 용도는 30인 이내인 바닥의 부분
* 보행거리가 1방향 보행거리 기준 이내이고 (입원치료를 하는 병원 제외) 수용인원이 60인 이하인 층
ⓓ 피난로의 배치
만일 2 이상의 피난로가 동시에 사용할 수 없게 된다면 2 이상의 피난로의 설치는 무의미하므로 2 이상의 피난로는 다음의 기준을 만족할 것을 요구함
* 45° 이상의 각도로 분리할 것
* 45° 이상의 각도로 분리하지 않은 경우는 내화구조체로 서로를 분리할 것
* [그림 5-7]은 2개의 피난로와 배치의 관계를 나타낸다.
ⓔ 피난로의 높이
모든 피난로는 문간을 제외하고 2m 이상의 수직 공간을 요구함
ⓕ 피난로 및 비상구의 폭
[표 5-30]과 같이 피난로의 폭 및 비상구의 폭은 피난로를 이용하는 피난자의 수에 의해 결정되며 피난자수는 [표 5-31]에 의해 결정한다.