2) 영국
① 특징
○ 영국의 경우는 ADB 1장, 16장과 19장에서 소방방재설비 관련규정을 규정하고 있다. 1장에서는 화재경보 및 탐지 시스템에 관해 규정하고 16장에서는 연결송 수관설비를 규정하며 19장에서는 지하층의 열과 연기의 배출설비에 관해서 규정하고 있다. 이는 승인문서들 중 화재안전분야의 요구사항을 규정하는 AD B가 화재 안전공학을 기초로 제작되며 인명안전을 위한 최소의 요구사항임을 의미한다. 즉 인명안전을 위해서는 기본적으로 화재의 조기감지와 경보를 통한 초기피난이 무엇보다 중요하며 더불어 지하층의 경우는 열과 연기의 축적이 인명안전에 치명적이며 그로 인해 반드시 배출되어야 함을 의미한다.
② 적용 방재설비의 종류
○ 화재경보 및 탐지 시스템
○ 지하층의 열과 연기 배출설비
○ 제 3장 "FLATS AND MAISONETTE"에서 피난계단과 피난복도 및 로비에 가압방연설비 설치요구.
○ 수직피난의 최소 계단폭 계산 시 계단 수 삭감조항의 면제를 받기 위해서는 계단을 가압방연설비에 의해 보호하도록 요구.
○ 순차피난 (단계적 피난)을 기초로 건물을 설계하기 위해서는 L3 화재경보설비 설치 및 30m 이상의 고층빌딩의 경우 건물 전체에 스프링클러 설치 요구.
○ 모든 피난로에 비상조명등설비 요구
○ 연결송수관설비
③ 설비의 설치기준
○ 화재경보 및 탐지 시스템 : BS 5839, PART 1
○ 열과 연기 배출설비 : BS 7346, PART 2
○ 가압방연설비 : BS 5588, PART 4
- 130 -
○ 스프링클러설비 : BS 5306, PART 2
○ 비상조명등설비 : BS 5266, PART 1
○ 연결송수관설비 : BS 5306, PART 2