2. 사건의 개요
(1) 사건의 경과
고리1호기는 2012년 2월 4일부터 3월 4일까지 연료교체를 위한 계획예방정비기간 중이었다. 사건발생 당시, 고리1호기의 원자로는 정지된 상태였으며, 사용후핵연료 저장조와 원자로에 냉각수가 채워져 잔열제거를 위한 설비가 작동 중에 있었다(냉각수: 원자로 37℃, 연료저장조 21℃).
사건 당일인 2월 9일 안전모선 2계열 중 A계열은 정비 중이었고, B계열은 발전소 외부 송전선으로부터 전기를 공급받고 있었다. 20시34분 정지되어 있는 발전기의 보호계전기 동작시험을 하던 중 시험자가 1번 계전기를 시험 후 정상상태로 복구하지 않고 2번 계전기를 시험함으로써 발전소 외부 송전선과 연결된 전원공급이 차단되었다.
이 경우 비상디젤발전기가 자동 기동되어야하나 기동용 공기공급밸브 고장으로 기동되지 않아 모든 전원이 상실되는 상황이 12분 간 발생하였고, 이후 외부 전원을 공급하여 정상화되었다.