(2) 지진 관련 규제 절차
원전을 지진으로부터 방호하기 위해 발전소가 들어설 부지에 대한 조사를 실시하는 것이 첫 단계이다. 지진에 대한 역사적 추적과 단층운동 여부 등을 고려하여 최대 지진값을 판단한다.
또한, 발전소 건설 중에도 규제기관인 한국원자력안전기술원(KINS)에서는 현장조사를 실시한다. 이 때에는 지진이 발생하였을 때 구조물 간에 부딪힐 가능성 등을 점검한다. 발전소 운영 중에도 지진 계측기가 적정 위치에 있는지의 여부와 지진 계측기의 작동과 감시 상태에 대해서도 점검한다.
아울러 규제기관에서는 발전소 안에 있는 사용후 핵연료 저장 시설에 대한 지진 영향도 평가를 한다. 수조 안에 보관되어 있는 사용후 핵연료가 지진으로 흔들려 서로 부딪히거나 깨질 가능성에 대해서 검토하는 것이다.
원전의 주요 구조물에는 지진계측장치를 설치하여 운영하고 있다. 실시간으로 계측하여 최대 지반가속도가 설계치의 1/20인 0.01g 이상일 경우에는 자동으로 경보가 발동되고, 1/2인 0.1g에서는 수동으로 원자로를 정지시키며, 지역주민들에게 방사선비상경보를 발령한다. 이 때에는 기기에 대한 정밀조사나 시험들을 거쳐 운전 여부 등을 결정한다.