3) 한국
① 특징
○ 우리나라의 피난시설은 건축물의 용도와 규모에 따라 대통령령이 정하는 장소에 피난시설의 종류, 개수, 배치, 보행거리 등을 건설교통부령이 정하는 기준에 따라 설치하도록 규정하고 있으며 피난로의 용량은 대부분 설치개수별로 최소한의 기준만을 규정하고 있으며 재실자의 특성에 비례하는 용량을 규정하고 있지는 않다.
② 직통계단
○ 직통계단은 건축물의 피난층 외의 층에서 피난층 또는 지상으로 통하는 계단으로 각 층의 거실로부터 가장 가까운 거리에 있는 계단에 이르는 보행거리를 규정하고 있음.
○ 2개소 이상의 직통계단 설치대상(제8조 규정)
③ 피난계단 및 특별피난계단의 설치(제9조)
④ 옥외계단
○ 건물의 3층 이상의 다음의 용도로 사용되는 경우 직통계단 외에 당해 층으로부터 지상으로 통하는 옥외피난계단을 별도로 설치.
⑤ 관람석 등으로부터의 출구
○ 문화 및 집회시설(전시장 및 동·식물원을 제외), 의료시설 중 장례식장에 해당하는 건축물에는 건설교통부령이 정하는 기준에 따라 관람석 또는 집회실로부터의 출구를 설치하여야 한다.
ⓐ 건축물의 관람석 또는 집회실로부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문은 안여닫이로 하여서는 아니된다.
ⓑ 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별관람석(바닥면적이 300제곱미터 이상인 것에 한한다)의 출구는 다음 각호의 기준에 적합하게 설치
- 관람석별로 2개소이상 설치할 것
- 각 출구의 유효너비는 1.5미터 이상일 것
- 개별 관람석 출구의 유효너비의 합계는 개별 관람석의 바닥면적 100제곱미터마다 0.6미터의 비율로 산정한 너비 이상으로 할 것
⑥ 건축물의 바깥쪽으로의 출구
ⓐ 건축물 바깥쪽으로의 출구설치 대상
* 문화 및 집회시설(전시장 및 동식물원은 제외)
* 판매시설 중 도매시장, 소매시장 및 상점
* 의료시설 중 장례식장
* 업무시설 중 국가 또는 지방자치단체의 청사
* 위락시설
* 연면적이 5천㎡인 창고
* 교육연구 및 복지시설중 학교
* 승강기를 설치하여야 하는 건축물
ⓑ 건축물 바깥쪽의 출구설치 기준
ⓒ 문화 및 집회시설의 경우에 관람석의 바닥면적의 합계가 300㎡ 이상인 공연장에서는 건축물의 바깥쪽으로의 주된 출구 외에 보조출구 또는 2개소 이상의 비상구를 설치
ⓓ 도매시장, 소매시장 및 상점에서는 당해 용도에 쓰이는 바닥면적이 최대인 층의 바닥면적 100㎡ 이내마다 0.6m 이상의 비율로 산정한 너비 이상 확보
⑦ 옥상광장 등의 설치
⑧ 비상용승강기의 설치
ⓐ 높이 31미터를 넘는 건축물에는 다음 각호의 기준에 의한 대수 이상의 비상용승강기를 설치하여야 한다.
- 높이 31미터를 넘는 각층의 바닥면적 중 최대바닥면적이 1천500제곱미터 이하인 건축물에는 1대 이상
- 높이 31미터를 넘는 각층의 바닥면적 중 최대바닥면적이 1천500제곱미터를 넘는 건축물에는 1대에 1천500제곱미터를 넘는 매 3천제곱미터 이내마다 1대씩 가산한 대수 이상
ⓑ 2대 이상의 비상용승강기를 설치하는 경우에는 화재 시 소화에 지장이 없도록 일정한 간격을 두고 설치.