물류창고는 설비형태에 따라 바닥 적재식, 랙크 설비식, 자동화 설비식으로 나누어지며 설비 형태에 적합한 소방시설이 갖추어져야 한다. 우리나라의 경우 「스프링클러 설비의 화재안전기준(NFSC 103)」 제10조2항의 스프링클러 헤드배치 기준만을 명시하고 있는 실정이다. 그리고 랙크마다 헤드를 설치하는 것이 아니라 높이 기준으로 헤드를 설치하고 있기 때문에 화재시 각 랙크마다 살수가 되지 않는 문제점이 발생한다. 바닥적재식 창고의 경우 천장에만 스프링클러 헤드 설치가 가능한 반면 랙크식 창고, 자동화 설비식 창고의 경우 인랙 스프링클러헤드의 설치가 고려되어야 할 필요가 있다. 지금까지 살펴본 바와 같이, 미국은 화재하중 및 위험도에 따라 위험등급을 정해 위험이 높은 등급은 살수 면적과 살수 밀도를 높게 하여 방수량을 산정하고 있다. 따라서 미국 등 해외기준을 반영하여 물류창고 특성을 고려한 스프링클러 설비 설치 및 소화용수 확보 등 관련 소방시설 설치를 강화할 필요가 있다.
이와 함께 일정규모 이상, 고위험 물류창고는 성능위주설계 대상에 포함하여 설계할 필요가 있다. 이에 따라 계획 단계부터 피난 및 대응방법을 강구하여야 할 것이다. 또한 지난 쿠팡 물류창고 화재시 발생한 소방관의 희생이 다시 발생하지 않도록 소방대원 진입 및 공격적 작전을 위한 건물 내 피난시설(통로, 복도, 계단 등) 설치도 확대할 필요가 있다.