다. 공학적 근거
□ 주파수 조정 방식
○ 공학적 법칙으로 다음과 같은 수식이 성립됨
- 이 식은 발전기의 터빈 출력의 변화( Δp m )는 발전기 조속기의 기준 출력의 변화( Δp ref)와 주파수 변화의 차이만큼 발생한다는 것을 의미함
- 다시 말하면 주파수는 발전기의 기준 출력의 변화( Δp ref)와 발전기의 터빈 출력 변화( Δp m )에 의해서 변동됨
- 다만 조속기의 기준 출력의 변화( Δp ref)는 이를 조정해 주는 시간(약 5분)동안은 변화가 없으므로 수초 내에서의 주파수에 변동이 생기면 각 발전기의 조속기가 발전기의 출력을 조정함
□ 용어의 정의
○ GF(governor free): 조속기(governor)의 작용에 의한 출력 조정을 의미하며 조속기가 출력을 자유롭게(free) 조정한다는 의미로 사용하는데 영어권 외국 문헌에서는 동 용어를 찾기 어려우며 우리나라에서 주로 사용하나 정의를 새롭게 해야 할 필요가 있음
○ LFC(load frequency control): 우리나라의 경우에 이 용어는 사용하지 않으며, 조속기의 작용으로 각 발전기의 출력을 조정하는 것으로 EMS가 지시를 보내지 않아도 자신의 조속기가 터빈의 회전수를 감지하여 작용하는 것임