또한 자동방화셔터는 전동 및 수동에 의해서 개폐할 수 있는 장치와 화재발생시 불꽃, 연기 및 열에 의하여 자동 폐쇄되는 장치 일체로서 화재발생시 불꽃 또는 연기감지기에 의한 일부폐쇄와 열감지기에 의한 완전폐쇄가 이루어 질 수 있는 구조를 가진 것이어야 한다. 특히 셔터의 상부는 상층 바닥에 직접 닿도록 하여야 하며, 부득이하게 발생하는 바닥과의 틈새는 화재시 연기와 열의 이동통로가 되지 않도록 처리를 하여야 한다.
다만, 최근 물류창고 화재에서 문제가 제기된 부분은 방화구획의 설치 예외 규정이다. 「건축법 시행령」 제46조제2항은 건축물의 기능 유지를 위해 방화구획을 설치하지 않거나, 또는 완화해서 설치 가능한 경우를 규정하고 있다.
이 규정에 따라 물품의 제조·가공·보관 및 운반 등에 필요한 고정식 대형기기 설비의 설치를 위하여 불가피한 부분에 대해서는 방화구획 설치기준이 완화되어 적용된다. 물류창고의 경우 대부분 바닥면적이 1,000㎡ 넘어 방화구획 설치 대상 건축물이나 물건을 적재하거나 운반하기 위해 랙크(rack), 컨베이어 벨트 등 대형의 고정식 설비를 설치하기 때문에 방화구획 설치기준이 완화되어 적용된다. 2021년 6월 화재가 발생한 이천 쿠팡 물류센터의 경우 최초 발화 장소인 지하 2층의 바닥면적은 24,459㎡(창고사용면적 19,959㎡)이나, 물건 적재를 위해 랙크가 설치되어 있어 「건축법 시행령」 제46조제2항에 따라 방화구획 설치기준을 완화하여 적용받았다.