6. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 8 της 9/9 Ιουν. 1973 (ΦΕΚ Α' 124) (Διόρθ. Ημαρτ. εν ΦΕΚ Α' 249 της 28 Σεπτ.  1973) Περί "Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού". Καταργήθηκε από την παρ. 1 του άρθρ. 31 του Νόμ. 1577/85 (ΦΕΚ Α' 210), (κατωτ. αριθ. 16), η ισχύς του οποίου αρχίζει δύο μήνες από τη δημοσίευσή του (18.12.85) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις παρακάτω διατάξεις, που καταργούνται το πολύ μετά από ένα έτος από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μια φορά για ένα ακόμη έτος με απόφ. Υπ. Περ., Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως "α)Για τις περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου, το άρθρ. ΙΙ παρ. 6 και 12, τα άρθρ. 12, 13 παρ. 1 και 2, το άρθρ. 24 παρ. 4, 5, 6, 7 (μόνο για τον καθορισμό του πλάτους της στοάς), το άρθρ. 25Β παρ. 1 και 2, το άρθρ. 26, το άρθρ. 32 παρ. 2, το άρθρ. 35 παρ. 6, τα άρθρ. 81, 82, το άρθρ. 84 παρ. 1ε, 1η, 7ε, 9β, το άρθρ. 85 παρ. 6, τα άρθρ. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 και 117. β)Για τις περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου το άρθρ. ΙΙ παρ. 6 και 12, τα άρθρ. 12, 13 παρ. 1 και 2 το άρθρ. 32 παρ. 2, το άρθρ. 35 παρ. 6, τα άρθρ. 81, 82, το άρθρ. 84 παρ. 1η και 7ε, το άρθρ. 85 παρ. 6, τα άρθρ. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 και 117. γ)Για τους οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο, το άρθρ. ΙΙ παρ. 6 και 12, τα άρθρ. 12, 13 παρ. 1 και 2, τα άρθρ. 26, 32 παρ. 2, 35 παρ. 6, τα άρθρ. 81, 82, το άρθρ. 84 παρ. 1ε, 1η, 7ε, 9β το άρθρ. 85 παρ. 6, τα άρθρ. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 και 117". Με την 296/88/14-22 Ιαν. 1987 (ΦΕΚ Β' 31) απόφ. ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. παρατάθηκε γι ένα ακόμη έτος η ισχύς των διατάξεων γενικής εφαρμογής του άνω Ν.Δ. 8/1973. Με την 233/3/4-7 Ιαν. 1988 (ΦΕΚ Β' 1) απόφ. Αναπλ. Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., που κυρώθηκε από την παρ. 3 άρθρ. 3 Νόμ. 1772/13-17 Μαΐου 1988 (ΦΕΚ Α' 91), κατωτ. σελ. 409, παρατάθηκε για ένα χρόνο από τη λήξη της η προθεσμία της παρ. 1 άρθρ. 31 του Νόμ. 1577/85 όπως είχε παραταθεί με την παραπάνω 296/88/87 απόφ. Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Με το άρθρ. 38(37) της 3046/304/30 Ιαν.-3 Φεβρ. 1989 (ΦΕΚ Δ' 59) απόφ. Αναπλ. Υπ. Περιβ. Χωρ. και Δημ. Έργων, κατωτ. αριθ. 22, καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ν.Δ. 8/73, οι οποίες εξακολουθούσαν να ισχύουν σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 31 του Νόμ. 1577/85, πλην όμως με την παρ. 1 της 4873/438/9-10 Φεβρ. 1989 (ΦΕΚ Β' 96) απόφ. Αναπλ. Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. που κυρώθηκε από την παρ. 5 άρθρ. 32 Νόμ. 1845/25-26 Απρ. 1989 (ΦΕΚ Α' 102) τόμ. 16Α σελ. 312,257 παρατάθηκε η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρ. 31 του Νόμ. 1577/85 ακόμη για έξι μήνες από τη λήξη της. Επίσης με την παρ. 2 της αυτής ως άνω απόφασης ορίστηκε ότι: "Κατά το χρονικό διάστημα ισχύουν και οι διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού που καθορίστηκαν με την 3046/304 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 59/Δ/3.2.89) οι οποίες δύναται να εφαρμόζονται στο σύνολό τους". Με την 40670/29-31 Αυγ. 1989 (ΦΕΚ Β' 653) που αναδημοσιεύτηκε στις 9.10.89 (ΦΕΚ Δ' 620) απ. Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. παρατάθηκε η ισχύς της 4873/438/9-10 Φεβρ. 1989 (ΦΕΚ Β' 96) για έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της 18.8.1989 και ορίστηκε ότι: "Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ισχύουν και οι διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού που καθορίσθηκαν με την 3046/304 (κατωτ. αριθ. 21) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 59Δ/3.2.89), όπως τροποποιήθηκαν με την υπ' αριθ. 49977/3068 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 535Β/30.6.89) οι οποίες δύνανται να εφαρμόζονται στο σύνολό τους. (Αντί για τη σελ. 361(ι) Σελ. 361(κ) Τεύχος ΙΒ-5-1 Σελ. 99 Γεν. Οικοδομικός Κανονισμός 23.Δ.κ.6 23.Δ.κ.6 Γεν. Οικοδομικός Κανονισμός Κτίριον και στοιχεία αυτού. Άρθρ.81.-1.Οι κυρίας χρήσεως χώροι των κτιρίων ως και τα μαγειρεία πρέπει να δέχωνται τον αναγκαίον φωτισμόν και αερισμόν αμέσως εκ των κοινοχρήστων εκτάσεων του οικισμού ή και εκ των υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων των οικοπέδων, 2.Η αναγκαία προς φωτισμόν και αερισμόν επιφάνεια του ανοίγματος (κτίστου) δεν δύναται να είναι μικροτέρα του ενός τετραγωνικού μέτρου ανά 9 τετραγωνικά μέτρα επιφανείας δαπέδου χώρου. 3.Τα ανοίγματα προς αερισμόν χώρων βοηθητικής χρήσεως δύνανται να καταργώνται εάν εξασφαλίζεται τεχνητός αερισμός δια φυσικού ή μηχανικού ελκυσμού βάσει ειδικής μελέτης υποβαλλομένης εις την αρμοδίαν Αρχήν κατά την αίτησιν προς έκδοσιν της αδείας ανεγέρσεως του κτιρίου. 4.Εις τους χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων δέον όπως εξασφαλίζεται φυσικός ή τεχνητός αερισμός. 5.Μαγειρεία εστιατορίων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κέντρων διασκεδάσεως εφ' όσον αρμοδίως κέκτηνται άδειαν λειτουργίας, κλίβανοι νοσοκομείων και άλλαι συναφείς εγκαταστάσεις κατασκευαζόμενα εν υπογείω δέον να κέκτηνται πλήρες σύστημα μηχανικού εξαερισμού. Κλίμακες-Βαθμίδες-Ανελκυστήρες Α)Κύριαι Κλίμακες των κτιρίων Άρθρ.82.-1.Αι κοινόχρηστοι κλίμακες αι εξυπηρετούσαι τους ορόφους των κτιρίων ως και οι περιβάλλοντες τούτους τοίχοι δέον όπως κατασκευάζωνται εξ ακαύστου υλικού. 2.Εις κτίρια μεγάλης επιφανείας κατασκευάζονται πλείονα κλιμακοστάσια κατά τρόπον ώστε ουδέν σημείον της κατόψεως των ορόφων απέχη απόστασιν, από του άξονος του κλιμακοστασίου μεγαλυτέραν των 30 μέτρων. 3.Εις κτίρια τριών και περισσοτέρων ορόφων το ελάχιστον καθαρόν πλάτος της κλίμακος ορίζεται εις 1,20 μέτρα εφ' όσον εξ ειδικών διατάξεων δεν ορίζεται μεγαλύτερον. (Αντί για τη σελ. 363(δ) Σελ. 363(ε) Τεύχος Η31-Σελ. 65 Γεν. Οικοδομικός Κανονισμός 23.Δ.κ.6 4.Το ελάχιστον πλάτος των πλατυσκάλων ορίζεται εις 1,20 μ. μη συμπεριλαμβανομένου του πλάτους της απ' αυτού αρχομένης κατιούσης βαθμίδος. 5.Δια κτίρια εξυπηρετούντα μέγαν αριθμόν προσώπων δύναται η Αρχή να ορίση αριθμόν κλιμακοστασίων και πλάτος κλιμάκων μεγαλύτερα των δια των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου οριζομένων. 6.Αι κλίμακες των ειδικών κτιρίων, δέον όπως κατασκευάζωνται ευθύγραμμοι μετά πλατυσκάλων κατά πάσαν αλλαγήν κατευθύνσεως της κλίμακος μη επιτρεπομένων των σφηνοειδών βαθμίδων. 7.Διάδρομοι συνδέοντες κλίμακας ή κλίμακας μετά εξόδων δέον όπως έχουν πλάτος τουλάχιστον ίσον προς το πλάτος της κλίμακος. 8.Αι κύριαι κλίμακες των κτιρίων αποτελούν οργανικά στοιχεία αυτών και περιλαμβάνονται εις την κάλυψιν και τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου. Ειδικώς προκειμένου περί κτιρίων εξοχικού ή αγροτικού χαρακτήρος ένθα ο αριθμός των ορόφων δεν υπερβαίνει τους δύο (ισόγειον και είς όροφος επ' αυτού) το δε ύψος του όλου κτιρίου δεν υπερβαίνει τα 7 μέτρα, επιτρέπεται όπως η κυρία κλίμαξ ανόδου εις τον όροφον κατασκευάζηται ανοικτή και ασκεπής εντός του πλαγίου ή οπισθίου υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου υπό τον όρον, όπως ουδέν στοιχείον αυτής απέχη ολιγώτερον του 1 μέτρου από του ορίου του οικοπέδου το δε μήκος των βαθμίδων μη είναι μικρότερον των 0,90 μέτρου. Β)Κλίμακες υπηρεσίας εντός των υποχρεωτικώς ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου. 1.Εντός των υποχρεωτικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου, οπισθίων ή πλαγίων, επιτρέπεται η κατασκευή κλιμάκων υπηρεσίας πλάτους τουλάχιστον 0,60 του μέτρου προς εξυπηρέτησιν μόνον δύο υπέρ το κατά την θέσιν της κλίμακος ισόγειον ορόφων. Εις την περίπτωσιν ταύτην εφ' όσον η στάθμη των βαθμίδων ή του τυχόν συμπαγούς στηθαίου φθάνη εις ύψος μεγαλύτερον του 1,50 μέτρων από της παρά την κλίμακα στάθμης φυσικής ή τεχνητής, του ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου, κατασκευάζονται αύται, κατά το υπέρ το ως άνω 1,50 μέτρον τμήμα αυτών εις απόστασιν 1 μέτρου από των ορίων του, οικοπέδου. 2.Κλίμακες υπηρεσίας εξυπηρετούσαι περισσοτέρους των δύο υπέρ το κατά την θέσιν της κλίμακος ισόγειον ορόφους κατασκευάζονται υποχρεωτικώς εσωτερικαί ενσωματούμεναι εις το κτίριον και περιλαμβάνονται εις την κάλυψιν και τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου. Γ)Κλίμακες εντός των προαιρετικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου. Σελ. 364(ε) Τεύχος Η31-Σελ. 66 1.Κλίμακες υπηρεσίας τοποθετούμεναι εντός των προαιρετικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου δέον όπως ανεξαρτήτως του υλικού κατασκευής αυτών ευρίσκωνται εις απόστασιν από  μεν των ανοιγμάτων χώρων βοηθητικής χρήσεως ενός μέτρου τουλάχιστον από δε των ανοιγμάτων χώρων κυρίας χρήσεως εις απόστασιν τουλάχιστον ίσην προς την απόστασιν της ελευθέρας θέας διαφυλασσομένου πάντοτε και του εύρους της ελευθέρας θέας των ανοιγμάτων, τηρουμένων και των διατάξεων του εδαφ. 1 της προηγουμένης παρ. Β. 2.Κλίμακες υπηρεσίας εξυπηρετούσαι περισσοτέρους των δύο υπέρ το ισόγειον ορόφους κατασκευάζονται υποχρεωτικώς εσωτερικαί ενσωματούμεναι εις το κτίριον και περιλαμβάνονται εις την κάλυψιν και τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου. 3.Όταν επί του αυτού οικοπέδου ανεγείρωνται περισσότερα κτίρια τόσον παρά την οδόν, όσον και εις εσωτερικόν του οικοπέδου, αι τυχόν μεταξύ αυτών κατασκευαζόμεναι εξωτερικαί κλίμακες, κύριαι ή υπηρεσίας, δέον όπως απέχωσι των έναντι αυτών κτιρίων απόστασιν τουλάχιστον ίσην προς την μεταξύ των κτιρίων απαιτουμένην ελαχίστην απόστασιν. Δ)Κλίμακες εντός προκηπίων (πρασιών) Εντός του υποχρεωτικώς αφιεμένου πλάτους των προκηπίων επιτρέπονται κλίμακες ανιούσαι ή κατιούσαι, χωρίς ουδέν στοιχείον αυτών να εξέχη από της γραμμής δομήσεως περισσότερον του 0,25 Π, ένθα Π το πλάτος του υποχρεωτικώς αφιεμένου προκηπίου. Το συνολικόν ύψος των βαθμίδων ανιούσης κλίμακος μετρούμενον από της προ αυτής στάθμης του πεζοδρομίου δεν δύναται να υπερβαίνη το 1 μέτρον. 23.Δ.κ.6 Γεν. Οικοδομικός Κανονισμός Ε)Βαθμίδες επί κοινοχρήστων εκτάσεων της πόλεως (οδών, πλατειών). 1.Ουδεμία απολύτως προεξοχή βαθμίδων επιτρέπεται από της γραμμής δομήσεως. 2.Εις περίπτωσιν τοποθετήσεως της κυρίας όψεως του κτιρίου εσώτερον της υπό του ρυμοτομικού σχεδίου προβλεπομένης γραμμής δομήσεως η τοποθέτησις βαθμίδων μέχρι της γραμμής δομήσεως επιτρέπεται, όπου κατά την κρίσιν της Αρχής δεν δημιουργείται κίνδυνος δια το κοινόν και αισθητική ανωμαλία. 3.Κατιούσαι βαθμίδες των κτιρίων επί των πεζοδρομίων απαγορεύονται απολύτως. Εσωτερικαί κατιούσαι κλίμακες των κτιρίων δέον να άρχωνται από αποστάσεως τουλάχιστον ενός μέτρου έσωθεν της γραμμής δομήσεως. 4.Αι διατάξεις της παρ. 3 έχουν εφαρμογήν και επί υφισταμένων κλιμάκων αντικειμένων προς τας διατάξεις αυτής. Προς αποτροπήν τυχόν υφισταμένου κινδύνου η Αρχή τάσσει εύλογον προθεσμίαν εντός της οποίας πας υπόχρεως οφείλει να ενεργήση ό,τι δει προς άρσιν του κινδύνου. ΣΤ)Ανελκυστήρες. Εις κτίρια έχοντα τρεις τουλάχιστον ορόφους υπέρ το ισόγειον είναι υποχρεωτική η εγκατάστασις ενός κατ' ελάχιστον ανελκυστήρος δυνατότητος μεταφοράς ουχί ελάσσονος των 3 ατόμων. «Ζ.Αι διατάξεις της προηγουμένης παρ. ΣΤ ως και των εδαφίων Α3 και Α4 του παρόντος άρθρου δεν έχουν υποχρεωτικήν εφαρμογήν επί καθ' ύψος προσθηκών επί κτιρίων ανεγερθέντων βάσει προϊσχυσασών διατάξεων». Η παρ. Ζ προσετέθη δια της παρ. 49 του άρθρ. 1 Ν.Δ. 205/1974 (κατωτ. αριθ. 8). Λειτουργικαί Προεξοχαί Εξώσται ανοικτοί και κλειστοί Προστεγάσματα Άρθρ.84.-1. ε)Οι ανοικτοί εξώσται πρέπει να αφίστανται τουλάχιστον 1 μέτρου από των πλαγίων ορίων του οικοπέδου. «η)Τα εκ των εξωστών όμβρια ύδατα, όταν ταύτα εγκιβωτίζονται δια συμπαγών στηθαίων, δέον όπως απάγωνται δι' αγωγού και αποχετεύωνται υπό το πεζοδρόμιον εις το ρείθρον αυτού, απαγορευομένης της δια σωληνίσκων ελευθέρας ροής από του ύψους του εξώστου εις την οδόν. Επιτρέπεται η κατασκευή κατακορύφου εξοχής κάτωθεν του άκρου των εξωστών (κρέμασις) τηρουμένων των κανόνων αισθητικής της όψεως του κτιρίου. Το εδάφ. η αντικαταστάθηκε ως άνω από τη παρ. 52, του άρθρ. 1 Ν.Δ. 205/1974 (κατωτ. αριθ. 8). 7.Προστεγάσματα. «ε.Κινητά προστεγάσματα έμπροσθεν καταστημάτων επιτρέπονται από ύψους μεγαλυτέρου των 2,50 μέτρων από του πεζοδρομίου και άνευ κατακορύφων στηριγμάτων επ' αυτού, εσώτερον δε κατά 0,50 μ. του κρασπέδου αυτού. Κινητά προστεγάσματα επί πεζοδρομίων μεγάλου πλάτους ή πλατειών μετά κατακορύφων στύλων δύνανται να τοποθετηθούν κατόπιν αδείας της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, εφ' όσον δεν παρακωλύεται η κυκλοφορία. Επίσης επιτρέπονται κινητά προστεγάσματα άνωθεν ανοικτών εξωστών ή εσοχών κτιρίων. Εις περίπτωσιν κινητών προστεγασμάτων αντικειμένων προς τας παρούσας διατάξεις, η αρμοδία Αρχή τάσσει εύλογον προθεσμίαν δια την αφαίρεσιν αυτών». Το εδάφ. ε' αντικατεστάθη ως άνω δια της παρ. 56 του άρθρ. 1 Ν.Δ. 205/1974 (κατωτ. αριθ. 8). 9.Υπόγειοι προεξοχαί. β)Υπό την επιφάνειαν του τυχόν υφισταμένου προκηπίου ουδεμία κατασκευή ή εγκατάστασις επιτρέπεται, εξαιρέσει θεμελίων προεξοχής μεγαλυτέρας των 0,50 μ. από της γραμμής δομήσεως εφ' όσον ταύτα τοποθετούνται εις βάθος μεγαλύτερον των 2,50 μ. από της στάθμης του πεζοδρομίου, βόθρων υπό τους όρους των οικείων διατάξεων του παρόντος και εγκαταστάσεων κοινής εξυπηρετήσεως, καθοριζομένων δια Π.Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημ. Έργων. Εσωτερικά κτίρια Άρθρ.85.6.Η προσπέλασις πεζών και τροχοφόρων από της οδού προς τα εσωτερικά κτίρια και το οπίσθιον υποχρεωτικώς ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου, εφ' όσον τούτο απέχει πλέον των 30 μέτρων από της ρυμοτομικής γραμμής δέον όπως εξασφαλίζηται δια διόδου ακαλύπτου πλάτους τουλάχιστον 4 μέτρων ή και κεκαλυμμένης του αυτού πλάτους ελευθέρου ύψους τουλάχιστον 3,50 μέτρων. Η δίοδος αύτη δύναται να αφεθή εις οιανδήποτε θέσιν του οικοπέδου, εν περιπτώσει δε οικοπέδων μεγάλης όψεως δέον να αφίεται μία τοιαύτη δίοδος ανά 50 μέτρα όψεως. Στηθεία Άρθρ.89.-1.Δώματα, εξώσται, κλίμακες και οιαδήποτε προσιτά δάπεδα των οποίων η στάθμη υπέρκειται της στάθμης του περιβάλλοντος χώρου, πλέον του 1,00 μέτρου πρέπει να περιβάλλωνται δια στηθαίου συμπαγούς ή κιγκλιδωτού ύψους 1,00-1,20 του μέτρου. Το ύψος τούτο δύναται και να αυξηθή εις ειδικάς περιπτώσεις δια λόγους ασφαλείας. Η επί πλέον κατασκευή αύτη γίνεται πάντοτε δια κιγκλιδώματος. 2.Αι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται και επί προϋφισταμένων κτιρίων όταν και όπου η Αρχή κρίνη ότι λόγοι ασφαλείας από πτώσεως (Αντί για τη σελ. 365(ι) Σελ. 365(κ) Τεύχος Η31-Σελ. 67 Γεν. Οικοδομικός Κανονισμός 23.Δ.κ.6 επιβάλλουν τούτο. Προς τούτο η Αρχή τάσσει δι' εγγράφου εύλογον προθεσμίαν εις τους ιδιοκτήτας προς συμμόρφωσιν. Εξασφάλισις από του πυρός Άρθρ.90.-1.Εις τα κτίρια τα έχοντα πλέον του ενός ορόφου (ισογείου) επιβάλλεται όπως οι τοίχοι, αι κοινόχρηστοι κλίμακες, τα δάπεδα και η επικάλυψις των στεγών κατασκευάζωνται εξ υλικού ανθισταμένου εις υψηλάς θερμοκρασίας. 2.Εις περίπτωσιν κτιρίων εν επαφή ευρισκομένων και κεκαλυμμένων δια στέγης, ο διαχωριστικός τοίχος δέον όπως υπερέχη της επικαλύψεως τουλάχιστον κατά 0,50 του μέτρου διαχωρίζων τας στέγας. 3.Τα τοιχώματα των καπνοδόχων, δέον όπως είναι ανθεκτικά έναντι του πυρός και υψηλών θερμοκρασιών άνευ δυνατότητος διαφυγής καυσαερίων, εις ην δε περίπτωσιν διέρχονται πλησίον μη ακαύστων στοιχείων της οικοδομής τα τοιχώματα των καπνοδόχων δέον όπως έχουν την απαιτουμένην μόνωσιν προς αποτροπήν υπερθερμάνσεως των στοιχείων τούτων. 4.Δια Π.Δ/των εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Δημ. Τάξεως δύνανται να εκδίδωνται κανονισμοί πυρασφαλείας των κτιρίων. Αντοχή των κτιρίων Άρθρ.91.-1.Παν κτίριον επιβάλλεται να πληροί ως προς τας διαστάσεις των καθ' έκαστον στοιχείων αυτού, την σύνθεσιν και σύνδεσιν τούτων μεταξύ των, το είδος, την ποιότητα και την αναλογίαν των υλικών, τον τρόπον εκτελέσεως της εργασίας και την επί του εδάφους έδρασίν του, τους υπό της επιστήμης και της τέχνης καθοριζομένους κανόνας αντοχής και ασφαλείας και να ανταποκρίνηται προς τους ισχύοντας εν τη Χώρα συναφείς γενικούς και ειδικούς κανονισμούς υπολογισμού και φορτίσεων. 2.Ως προς την στατικήν επάρκειαν δέον όπως πληροί τας υπό των κειμένων ειδικών Κανονισμών απαιτουμένας συνθήκας δια φέροντα στοιχεία, εν ανυπαρξία δε τοιούτων κανονισμών και εφ' όσον κατά την κρίσιν της Αρχής δεν είναι αυταπόδεικτος η στατική επάρκεια αυτών, δέον αύτη να αποδεικνύεται επί τη βάσει επιστημονικών μεθόδων γενικώς παραδεγμένων. Σελ. 366(κ) Τεύχος Η31-Σελ. 68 3.Εφ' όσον αναφέρεται εις την Αρχήν πιθανός κίνδυνος δυνάμενος να προκληθή εκ προβλεπομένων εργασιών δομήσεως, προσθηκών, μεταρρυθμίσεων, υποθεμελειώσεων ή προκειμένου περί ελέγχου οιασδήποτε υφισταμένης κατασκευής, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται, όπως προ πάσης επεμβάσεως της αρμοδίας Αρχής προβή εις εξέτασιν της κατασκευής και του εδάφους υπό δύο ιδιωτών διπλωματούχων πολιτικών μηχανικών την έκθεσιν δε τούτων να υποβάλη εις την Αρχήν η οποία δύναται να ζητήση κατά την κρίσιν της οιασδήποτε περαιτέρω στοιχεία υπολογισμού, σχεδίων, εργαστηριακών ερευνών και άλλων συναφών κρισίμων στοιχείων, ίνα βάσει αυτών γνωματεύση σχετικώς. Άρθρ.92.-1.Ο καθορισμός του ενδεδειγμένου τρόπου θεμελιώσεως και των διαστάσεων των θεμελίων, δέον να βασίζεται επί των δεδομένων του εδάφους. Εν περιπτώσει μεγάλων φορτίων και εδάφους ουχί γνωστής αντοχής, απαιτείται εδαφολογική έρευνα. 2.Το βάθος θεμελιώσεως των τοίχων κτιρίου άνευ υπογείου, οίτινες άπτονται κοινοχρήστων εκτάσεων ή και των ορίων του οικοπέδου δεν πρέπει να είναι μικρότερον των 2,50 μέτρων από της στάθμης του πεζοδρομίου ή του παραπλεύρως εδάφους. Εξαίρεσις από του κανόνος επιτρέπεται όταν η θεμελίωσις γίνεται επί συμπαγούς βράχου. 3.Εις περίπτωσιν κατασκευής υπογείων επιβάλλεται η υποθεμελίωσις τυχόν παρά την εκσκαφήν υπαρχόντων τοίχων ή βάσεων πεδίλων γειτονικών κτιρίων, ων η θεμελίωσις δεν εξικνείται μέχρι του βάθους της συντελουμένης εκσκαφής. 23.Δ.κ.6 Γεν. Οικοδομικός Κανονισμός Υποχρέωσις των οικοδομούντων δια την  ασφάλειαν του κοινού και των  γειτονικών ιδιοκτησιών Άρθρ.93.-1.Κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών επιβάλλεται η λήψις μέτρων τόσον δια την προστασίαν του κοινού, όσον και των ομόρων ιδιοκτησιών. 2.Δια την προστασίαν του κοινού επιβάλλεται α)η περίφραξις του εργοταξίου, β)η κατασκευή σανιδώματος εις ικανόν ύψος άνωθεν του πεζοδρομίου και γ)η αντιστήριξις των παρειών των ορυγμάτων εκσκαφής των υπογείων και θεμελίων προς την πλευράν των κοινοχρήστων εκτάσεων (οδών, πλατειών) της πόλεως. 3.α)Η είσοδος του κοινού εντός του εργοταξίου απαγορεύεται. Ο επιβλέπων μηχανικός ή ο κατασκευαστής οφείλει, όπως αναρτήση επί της περιφράξεως του εργοταξίου πινακίδα φέρουσαν την επιγραφήν «απαγορεύεται η είσοδος». β)Ομοίως απαγορεύεται η επίσκεψις ημιτελών οικοδομών άνευ της συνοδείας εντεταλμένου προσώπου του ιδιοκτήτου ή του επιβλέποντος μηχανικού ή του κατασκευαστού. γ)Δι' ατυχήματα επισυμβαίνοντα εις τα εισερχόμενα εις το εργοτάξιον ή τα εισερχόμενα εις ημιτελές κτίριον άτομα, παρά την τήρησιν των διατάξεων των προηγουμένων εδαφ. α και β, ουδεμίαν ευθύνην φέρει ο ιδιοκτήτης ή ο επιβλέπων μηχανικός ή ο κατασκευαστής. 4.Δια την προστασίαν των ομόρων ιδιοκτησιών επιβάλλεται η αντιστήριξις των γειτονικών οικοδομών ή υποθεμελίωσις αυτών καθ' ον τρόπον εκάστοτε απαιτείται, ευθύνη του επιβλέποντος το έργον μηχανικού και του αναλαμβάνοντος την εκτέλεσιν του έργου κατασκευαστού. 5.Εάν δι' οιονδήποτε λόγον, μετά τας εκσκαφάς, δεν συνεχισθή το έργον, επιβάλλεται όπως υπό ιδίαν ευθύνην του επιβλέποντος μηχανικού ή του κατασκευαστού λάβη χώραν τασσομένης ευλόγου προθεσμίας υπό της Αστυνομικής Αρχής επίχωσις των εκσκαφέντων ορυγμάτων, προς αποτροπήν κινδύνου είτε της υγείας (λιμνάζοντα ύδατα, συγκέντρωσις ακαθαρσιών κλπ.) είτε της ασφαλείας του κοινού ή των γειτονικών ιδιοκτησιών, είτε όταν εν γένει η διατήρησις αυτών απάδη προς τας απαιτήσεις εμφανίσεως του οικισμού. 6.Κατά την διενέργειαν εκσκαφών εντός των πόλεων και εν γένει κατωκημένων περιοχών δεν επιτρέπεται η χρήσις εκρηκτικών υλών πλην μόνον προκειμένου περί λίαν σκληρού εδάφους, μη δυναμένου να εκσκαφή δια συγχρόνων μηχανικών μέσων. Τούτο πιστοποιείται δι' υπευθύνου εγγράφου δηλώσεως δύο διπλωματούχων μηχανικών, η δε χρησιμοποίησις εκρηκτικών υλών επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής, ήτις και καθορίζει τα ληπτέα προφυλακτικά μέτρα δια το κοινόν και τας γειτονικάς οικοδομάς. Πεζοδρόμια Άρθρ.94.-1.Ο οικοδομών υποχρεούται να κατασκευάζη τα ρείθρα, τα κράσπεδα και την επικάλυψιν του πεζοδρομίου του αντιστοιχούντος εις το πρόσωπον του οικοπέδου του και να συντηρή αυτά εις καλήν κατάστασιν, τηρών τας ωρισμένας διαστάσεις και χρησιμοποιών τα κατάλληλα υλικά κατά τας υποδείξεις της Αρχής. Η εκπλήρωσις της υποχρεώσεως ταύτης πραγματοποιείται μετά την οριστικήν υψομετρικήν διαμόρφωσιν της οδού. Προκειμένου περί βλαβών παρελθουσών εξ εργασιών επί των πεζοδρομίων ή εξ εργασιών υπογείων εν γένει εγκαταστάσεων, υπόχρεοι προς επανόρθωσιν αυτών είναι οι εκτελούντες τας εργασίας ταύτας, εκτός εάν αι βλάβαι εγένοντο προς εγκατάστασιν αγωγών κλπ., εξυπηρετούντων το κτίριον. 2.Ο οικοδομών οφείλει επίσης να ζητήση παρά του Δήμου ή της Κοινότητος τα απαιτούμενα στοιχεία της οριστικής υψομετρικής μελέτης της οδού, τόσον δια την ορθήν κατασκευήν του πεζοδρομίου, όσον και δια την ορθήν υψομετρικώς τοποθέτησιν των κτιρίων. Οι Δήμοι και αι Κοινότητες οφείλουν να παρέχουν αμελλητί προς τους ιδιοκτήτας τα ως άνω απαιτούμενα σχετικά στοιχεία. Δόμησις παρά τα ρεύματα Άρθρ.11.6.Μεσότοιχος καλείται ο επί και κατά μήκος του κοινού ορίου ομόρων οικοπέδων και επ' αμφοτέρων των ιδιοκτησιών βαίνων τοίχος κτιρίου ή βοηθητικού παραρτήματος. 12.Ανοίγματα των κτιρίων καλούνται γενικώς τα επί των τοίχων αφιέμενα κενά προς επικοινωνίαν των χώρων μεταξύ των ή μετά του υπαίθρου ως και προς φωτισμόν, αερισμόν και ηλιασμόν των κτιρίων. Φωτισμός-Αερισμός Χώροι κυρίας και βοηθητικής χρήσεως Άρθρ.95.-1.Οσάκις το σχέδιον οικισμού καθορίζει οικοδομησίμους εκτάσεις επί των διασχιζόντων τούτον ρευμάτων ή εκτός μεν των ρευμάτων, αλλ' εις απόστασιν μικροτέραν των 10 μέτρων από της όχθης των, δεν επιτρέπεται η εντός των άνω εκτάσεων ανέγερσις κτιρίων ή περιτοιχισμάτων προ της εκτελέσεως των εκάστοτε ενδεικνυομένων τεχνικών εργασιών προς διευθέτησιν της κοίτης των ρευμάτων και επικάλυψιν των πρανών αυτών. 2.Το είδος των ανωτέρω τεχνικών εργασιών καθορίζει, προκειμένου μεν περί των διασχιζόντων τους οικισμούς δευτερευόντων ρευμάτων, η Τεχνική Υπηρεσία των Δήμων και Κοινοτήτων, προκειμένου δε περί μεγάλων ρευμάτων η αρμοδία Υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, ήτις και χαρακτηρίζει τα ρεύματα ως μεγάλα ή δευτερεύοντα. 3.Οι επιθυμούντες να εκτελέσουν εργασίας δομήσεως εντός της κατά την παρ. 1 περιοχής, δέον όπως εφοδιάζωνται τη αιτήσει των παρά των κατά την παρ. 2 Υπηρεσιών δια διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων καθοριζόντων τα της διευθετήσεως της κοίτης του ρεύματος και τα της επικαλύψεως των πρανών. Μεταξύ των στοιχείων τούτων περιλαμβάνεται απαραιτήτως μελέτη κατασκευής των έργων διευθετήσεως του ρεύματος εγκεκριμένη αρμοδίως. Τα διαγράμματα ταύτα προσκομίζονται μετά της αιτήσεως αδείας δια τας εργασίας δομήσεως, εις την αρμοδίαν πολεοδομικήν Υπηρεσίαν. Η άδεια χορηγείται υπό ταύτης μόνον εφ' όσον προηγουμένως εκτελεσθούν (Αντί για τη σελ. 367(η) Σελ. 367(θ) Τεύχος Η31-Σελ. 69 Γεν. Οικοδομικός Κανονισμός 23.Δ.κ.6 τα έργα διευθετήσεως, καθ' άπασαν την παρά το ρεύμα έκτασιν του εφ' ου ανεγερθήσεται το κτίριον οικοπέδου, είτε υπό του Δήμου ή Κοινότητος είτε υπό του ιδίου του ενδιαφερομένου. 4.Εάν εκ των κατά την προηγουμένην παράγραφον τεχνικών στοιχείων διαπιστωθή ότι δια της διευθετήσεως των ρευμάτων και της επικαλύψεως των πρανών ουδόλως θίγεται το εφ' ου απαιτείται άδεια οικοδομής οικόπεδον ή δεν δημιουργείται κίνδυνος δι' αυτό τούτο το κτίριον, παρέχεται αύτη και προ της εκτελέσεως των κατά την προηγουμένην παράγραφον έργων, πλην αν λόγοι προστασίας των πρανών από διαβρώσεως απαιτούν την λήψιν προστατευτικών μέτρων. Όμβρια ύδατα των ιδιοκτησιών Άρθρ.97.-1.Τα όμβρια ύδατα των ιδιοκτησιών συλλέγονται καταλλήλως και αποχετεύονται εις την προ των κτιρίων υπόνομον ομβρίων. Ελλείψει τοιαύτης, η αποχέτευσις δέον όπως γίνεται εις τα ρείθρα των πεζοδρομίων. 2.Εις περίπτωσιν υψομετρικής διαμορφώσεως του οικοπέδου τοιαύτης ώστε να καθίσταται αδύνατος η αποχέτευσις των ομβρίων υδάτων προς τα ρείθρα της οδού ή προς την υπόνομον είναι δυνατή η συγκέντρωσις αυτών εις απορροφητικά φρεάτια κατασκευαζόμενα εις το ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου υπό τον όρον ότι ουδεμία βλάβη εκ της υγρασίας επί των εγγύς κτιρίων λαμβάνει χώραν. Εις περίπτωσιν δημιουργίας οιασδήποτε οχλήσεως τα φρεάτια δέον όπως κατασκευάζωνται απολύτως στεγανά τα δε συγκεντρούμενα όμβρια ύδατα ανυψούνται δι' αντλήσεως και αποχετεύονται εις τα ρείθρα της οδού. 3.Εις περίπτωσιν τοίχων εν επαφή κατά το κοινόν όριον των ομόρων ιδιοκτησιών ο μεταξύ αυτών αρμός δέον όπως προστατεύηται καταλλήλως από της διεισδύσεως ομβρίων υδάτων. Υπόχρεοι προς τούτο τυγχάνουν οι όμοροι ιδιοκτήται. Επίστρωσις ακαλύπτων εκτάσεων του οικοπέδου Απαγόρευσις φυτειών Άρθρ.98.-1.Τα ακάλυπτα τμήματα των οικοπέδων δέον όπως επιστρώνωνται επί ζώνης πλάτους 1 μέτρου κατά μήκος τόσον των τοίχων των κτιρίων του ιδίου οικοπέδου όσον και κατά μήκος των τοίχων των παρά τα όρια αυτού κτιρίων, με εγκαρσίαν κλίσιν εξασφαλίζουσαν την απομάκρυνσιν των υδάτων από του τοίχου. Τοιαύτη επίστρωσις δεν απαιτείται κατά μήκος διαχωριστικών περιφραγμάτων και τοίχων βοηθητικών κτιρίων. Σελ. 368(θ) Τεύχος Η31-Σελ. 70 «2.Απαγορεύεται η φύτευσις εν γένει δένδρων, θάμνων ή ποών παρά ακραίον τοίχον κτιρίου ή μεσότοιχον επί ζώνης πλάτους 2 μέτρων, εκτεινομένης και κατά 1 μέτρον πέραν εκάστου άκρου των ως άνω τοίχων, εκτός εάν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγήν βλάβης των κτισμάτων τούτων. Τοιαύτη απαγόρευσις δεν υφίσταται προκειμένου περί διαχωριστικών περιφραγμάτων ή τοίχων παρά τα όρια βοηθητικών κτιρίων». Η παρ. 2 αντικατεστάθη ως άνω δια της παρ. 63 του άρθρ. 1 Ν.Δ. 205/1974 (κατωτ. αριθ. 8). 23.Δ.κ.6 Γεν. Οικοδομικός Κανονισμός Αποχωρητήρια-Βόθροι-Υπόνομοι Άρθρ.99.-1.Εις πάσαν κατοικίαν και εν γένει εις έκαστον ιδιαίτερον διαμέρισμα πρέπει να υπάρχη τουλάχιστον έν αποχωρητήριον. 2.Ομοίως εις πάντα χώρον εργασίας (γραφείον, εργαστήριον, κατάστημα και παρομοίους χώρους) επιβάλλεται να υπάρχη ο ανάλογος αριθμός αποχωρητηρίων. 3.Αι διατάξεις των παρ. 1 και 2 αφορούν και εις υφιστάμενα κτίρια. 4.Εφ' όσον προ των κτιρίων διέρχεται υπόνομος εν λειτουργία απαγορεύεται απολύτως η κατασκευή οιουδήποτε βόθρου στεγανού ή απορροφητικού τα δε λύματα των κτιρίων δέον όπως διοχετεύωνται απ' ευθείας και άνευ της μεσολαβήσεως οιουδήποτε βόθρου ει μη μόνον μηχανικού σίφωνος προς την υπόνομον. Η δαπάνη της συνδέσεως βαρύνει τους ιδιοκτήτας. Η εργασία της συνδέσεως εκτελείται υπό του εντεταλεμένου φορέως κατασκευής και συντηρήσεως των υπονόμων της περιοχής. 5.Όπου δεν τυγχάνει δυνατή η κατά την παρ. 4 αποχέτευσις των λυμάτων εις υπόνομον επιβάλλεται η κατασκευή στεγανών βόθρων προς συγκέντρωσιν των λυμάτων. Οι στεγανοί βόθροι πρέπει αν ανταποκρίνωνται εις τους ακολούθους γενικούς κανόνας: α)Τα τοιχώματα αυτών να είναι αδιαπέρατα υπό των υγρών. β)Να κατασκευάζωνται στόμια καθαρισμού και επισκέψεως ερμητικώς κλειόμενα. γ)Να εξασφαλίζεται ο εξαερισμός του βόθρου. δ)Να απέχη των τοίχων ή θεμελίων παντός εν τη περιοχή κτιρίου ως και των ορίων των οικοπέδων απόστασιν επιτρέπουσαν την διαπίστωσιν της στεγανότητος αυτού και πάντως ουχί μικροτέραν του ενός μέτρου. 6.Κατ' εξαίρεσιν η Αρχή δύναται να επιτρέψη την κατασκευήν απορροφητικών βόθρων εντός των οποίων θα διοχετεύωνται τα λύματα μέσω των κατά την προηγουμένην παρ. 5 στεγανών βόθρων εφ' όσον εις την υπ' όψιν περιοχήν δεν υφίστανται υπόνομοι και εφ' όσον οι απορροφητικοί ούτοι βόθροι κατασκευάζονται εις ικανήν απόστασιν από των θεμελίων ή τοίχων παντός εν τη περιοχή κτιρίου αι συνθήκαι δε υδρεύσεως δύνανται να επιτρέψουν τούτο. Η ελαχίστη απόστασις απορροφητικού βόθρου από των θεμελίων ή τοίχων παντός κτιρίου είναι το ήμισυ του βάθους αυτού πάντως ουχί μικροτέρα των 5 μέτρων δια μαλακά γαιώδη εδάφη, των 3 μέτρων δια ημιβραχώδη ή κροκαλοπαγή εδάφη και 1,50 μέτρων δια συμπαγή βράχον. Απορροφητικός βόθρος εντός του προκηπίου απαγορεύεται. 7.Πραγματοποιουμένης της συνδέσεως του συστήματος αποχετεύσεως κτιρίου τινός μετά του δικτύου αποχετεύσεως, δέον όπως αχρηστεύωνται  μερίμνη και δαπάναις των ιδιοκτητών, τυχόν υφιστάμενοι βόθροι απορροφητικοί ή στεγανοί ή και μη αναγκαιούν εσωτερικόν δίκτυον αποχετεύσεων. Η ως άνω αχρήστευσις δέον να πραγματοποιήται δια πλήρους εκκενώσεως των βόθρων, και δια πληρώσεως αυτών δια καθαρών γαιών, λιθορριπής, σκυροδέματος κλπ. 8.Εις περίπτωσιν υπάρξεως οιασδήποτε βλαπτικής ενεργείας απορροφητικού ή στεγανού βόθρου συνισταμένης είτε εις διύγρανσιν των τοίχων, είτε εις δυσμενή επίδρασιν επί των θεμελίων παρακειμένου κτιρίου, είτε εις δημιουργίαν ανθυγιεινών συνθηκών εν τη περιοχή αυτού, διατάσσεται υπό της Αρχής η άμεσος αποκατάστασις της βλάβης ή και αχρήστευσις του βόθρου. 9.Η διαπίστωσις της κατά την παρ. 8 οιασδήποτε βλαπτικής ενεργείας γίνεται υπό δύο ιδιωτών διπλωματούχων μηχανικών ή αρχιτεκτόνων, ή τούτων μη υφισταμένων εν τη περιοχή υπό δύο πτυχιούχων υπομηχανικών, συντασσομένης προς τούτο εκθέσεως υποβαλλομένης εις την αρμοδίαν πολεοδομικήν υπηρεσίαν και κοινοποιουμένης προς τον κύριον του ακινήτου ένθα ο προξενών την βλαπτικήν ενέργειαν απορροφητικός ή στεγανός βόθρος. 10.Η Αρχή εντός 10 ημερών από της λήψεως της εκθέσεως τάσσει δι' εγγράφου της κοινοποιουμένου δια του οικείου αστυνομικού τμήματος, προθεσμίαν εις τον υπόχρεων κύριον, μη υπερβαίνουσαν τας 10 ημέρας δια την έναρξιν των εργασιών αποκαταστάσεως ή αχρηστεύσεως των ως άνω βόθρων και κατασκευής νέων στεγανών, τακτήν δε προθεσμίαν δια την περάτωσιν των εργασιών. 11.Ο προς ον η κοινοποίησις κύριος δύναται να υποβάλη εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 10 ημερών από της προς αυτόν κοινοποιήσεως ένστασιν προς την αρμοδίαν πολεοδομικήν υπηρεσίαν είτε απ' ευθείας είτε μέσω του πλησιεστέρου αστυνομικού τμήματος. Η υποβολή της ενστάσεως αναστέλλει την εκτέλεσιν του κατά την παρ. 10 εγγράφου της Αρχής. 12.Επί της ενστάσεως αποφαίνεται οριστικώς και αμετακλήτως ο Προϊστάμενος της αρμοδίας Πολεοδομικής Αρχής, δι' ητιολογημένης αυτού εκθέσεως κατόπιν εξετάσεως οιωνδήποτε κατά την κρίσιν του αναγκαίων στοιχείων ως και διενεργείας αυτοψίας. Δια της ως άνω αποφάσεως τάσσεται νέα προθεσμία προς εκτέλεσιν των υπό ταύτης κρινομένων ως εκτελεστέων εργασιών, ήτις δεν δύναται να είναι μείζων της εν τη παρ. 10 προθεσμίας άρχεται δε από της κοινοποιήσεως της επί της ενστάσεως αποφάσεως. 13.Η κατά την παρ. 12 απόφασις του Προϊσταμένου κοινοποιείται προς άπαντας τους ενδιαφερομένους δια του οικείου Αστυνομικού Τμήματος. (Αντί για τη σελ. 369(θ) Σελ. 369(ι) Τεύχος Η31-Σελ. 71 Γεν. Οικοδομικός Κανονισμός 23.Δ.κ.6 14.Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογήν και επί υφισταμένων κτιρίων. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 8 η Αρχή τάσσει κατά περίπτωσιν εύλογον προθεσμίαν προς συμμόρφωσιν των υποχρέων. 15.Όπου εν τω παρόντι άρθρω προβλέπονται κοινοποιήσεις προς τον κύριον του ακινήτου αι τοιαύται κοινοποιήσεις δύνανται να γίνουν εν απουσία τούτου είτε προς τον ψιλόν κύριον είτε προς τον επικαρπωτήν του ακινήτου είτε προς τον οιονδήποτε νομέα τούτου. Άπαντες οι ανωτέρω τυγχάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνοι δια τας υπό του παρόντος άρθρου απορρεούσας υποχρεώσεις. 16.Ο παραβαίνων οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος άρθρου ή και ο μη συμμορφούμενος προς τας δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδιδομένας αποφάσεις της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας εντός των υπ' αυτής τασσομένων προθεσμιών τιμωρείται κατά το άρθρ. 458 του Ποινικού Κώδικος. ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ Γενική διάταξις των λεβητοστασίων Άρθρ.103.-1.Ως λεβητοστάσιον νοείται δια του παρόντος πας χώρος μη υπαγόμενος εις τας περί ατμολεβήτων διατάξεις εντός του οποίου είναι εγκατεστημένος τουλάχιστον είς λέβης παρασκευής θερμού ύδατος θερμοκρασίας μέχρι 110 0  C ή παρασκευής υδρατμού υπερπιέσεως μέχρι 0,5 ατμ. ή παρασκευής θερμού αέρος οιουδήποτε είδους ή προορισμού, θερμικής ισχύος ανωτέρας των 20.000 KCAL/H. 2.Η διάταξις των λεβήτων εντός του λεβητοστασίου δέον όπως είναι τοιαύτη ώστε δι' οιονδήποτε λέβητα: α)Η οριζοντία απόστασις μεταξύ της παρειάς του λέβητος ένθα το άνοιγμα της εστίας αυτού και του αντικειμένου τοίχου του λεβητοστασίου να είναι τουλάχιστον 1,50 μ. μέχρις ισχύος 250.000 KCAL /H και 2,00 μ. δια ισχύν άνω των 250.000 KCAL/H. β)Η οριζοντία απόστασις μεταξύ της παρειάς του λέβητος ένθα η έξοδος των καυσαερίων και του αντικειμένου τοίχου του λεβητοστασίου, ή της αντικειμένης παρειάς της καπνοδόχου, να είναι τουλάχιστον ίση προς το ήμισυ της αποστάσεως της καθοριζομένης εν τω προηγουμένω εδαφ. α'. Εφ' όσον όμως επί του αντικειμένου τοίχου υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αγωγοί καυσαερίων, η απόστασις αύτη προσαυξάνεται αναλόγως του αριθμού αυτών. Σελ. 370(ι) Τεύχος Η31-Σελ. 72 γ)Εις περίπτωσιν παρεμβολής συσκευής τινός μεταξύ της εξόδου των καυσαερίων εκ του λέβητος και της καπνοδόχου, (ως καπνοσυλλέκτου) δέον να υπάρχη ελευθέρα, βατή απόστασις πέριξ της συσκευής ταύτης, τουλάχιστον 0,80 μ. δ)Η οριζοντία απόστασις μεταξύ των πλευρικών παρειών του λέβητος και των αντικειμένων τοίχων του λεβητοστασίου, ως και εις περίπτωσιν πολλών λεβήτων, η μεταξύ τούτων απόστασις μη είναι μικροτέρα των 0,60 μ. ε)Το καθαρόν ύψος του λεβητοστασίου, μεταξύ του δαπέδου και της οροφής ή της κάτω παρειάς τυχόν υπαρχούσης δοκού, να είναι τουλάχιστον 2,10 μ., δι' ολικήν εγκατεστημένην θερμικήν ισχύν έως και 60.000 KCAL/H ή τουλάχιστον 2,40 μ. δι’ ισχύν έως 200.000 KCAL/H και 3,00 μ. δια μεγαλυτέραν τοιαύτην. 23.Δ.κ.6 Γεν. Οικοδομικός Κανονισμός Τοίχοι, οροφαί, δάπεδα, αποχέτευσις Άρθρ.104.-1.Το λεβητοστάσιον μετά των τυχόν συνδεομένων λειτουργικώς μετ' αυτού χώρων, δέον όπως αποτελή σαφώς κεχωρισμένην περιοχήν, εντός ή εκτός του υπολοίπου οικοδομικού όγκου, περικλειομένην δια τοίχου. Η επικοινωνία μετά της περιοχής του λεβητοστασίου δέον όπως γίνεται μέσω διαδρόμων ή άλλων χώρων μικράς κυκλοφορίας ατόμων και μη κατοικησίμων. 2.Οι πλευρικοί τοίχοι, το δάπεδον και η οροφή του λεβητοστασίου, δέον όπως κατασκευάζωνται εξ υλικών ακαύστων και ανθεκτικών εις υψηλάς θερμοκρασίας. Κατασκευαί εκ προεντεταμένου σκυροδέματος, δέον όπως προστατεύωνται έναντι προσβολής υπό υψηλών θερμοκρασιών. 3.Θέσεις διόδου σωληνώσεων εκ του λεβητοστασίου μέσω τοίχων οροφών ή δαπέδων αυτού, δέον όπως διαμορφούνται ούτως ώστε να μη είναι δυνατή η δι' αυτών εισχώρησις αερίων εις ετέρους χώρους. 4.Το δάπεδον του λεβητοστασίου δέον να έχη κατάλληλον αποχέτευσιν. 5.Το λεβητοστάσιον απαγορεύεται να ευρίσκεται κάτωθεν κλιμακοστασίου ή φρέατος ανελκυστήρων. 6.Το λεβητοστάσιον δέον να εφοδιάζεται δια καταλλήλων φορητών πυροσβεστήρων, κατά τας υποδείξεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Έξοδοι, Θύραι, Παράθυρα Άρθρ.105.-1.Αι θύραι του λεβητοστασίου δέον όπως είναι μεταλλικαί ανοίγουν προς την διεύθυνσιν της εξόδου εκ του λεβητοστασίου και κλείονται δια κλείθρου. Μία κλεις δέον όπως ευρίσκεται παραπλεύρως της θύρας, εντός κυτίου φέροντος ασφαλιστικήν ύαλον, ετέρα δε όπως φυλάσσηται, εις εμφανές σημείον του κτιρίου φέρουσα εμφανή επιγραφήν προς ευχερή αναγνώρισιν αυτής. 2.Το λεβητοστάσιον δέον όπως έχη έν τουλάχιστον μεταλλικόν παράθυρον προς το ύπαιθρον απ' ευθείας ή μέσω σήραγγος. Η καθαρά επιφάνεια του παραθύρου δέον όπως ισούται κατ' ελάχιστον προς το 1/12 της επιφανείας του δαπέδου του λεβητοστασίου. 3.Λεβητοστάσια συνολικής θερμικής ισχύος άνω των 250.000 KCAL/H δέον να έχουν δύο εξόδους, ει δυνατόν κειμένας έναντι αλλήλων, εξ ων η μία να οδηγή εις το ύπαιθρον απ' ευθείας ή μέσω σήραγγος, ικανών διαστάσεων δια την ευχερή δίοδον ανθρώπου. Ως έξοδος δύναται να νοηθή και το παράθυρον περί ου η παρ. 2 εάν η προσπέλασις και δίοδος δια τούτου είναι ευχερής δια μονίμου κλίμακος μεταλλικής, ευκόλως βατής. Αερισμός-Εξαερισμός Άρθρ.106.-1.Παν λεβητοστάσιον, δέον όπως έχη τουλάχιστον δύο οπάς επικοινωνούσας με το ύπαιθρον, απ' ευθείας ή μέσω σηράγγων. Εκ των οπών τούτων η μία προορίζεται δια την προσαγωγήν αέρος η δε ετέρα δια την απαγωγήν. 2.Η οπή προσαγωγής αέρος δέον όπως ευρίσκεται επί τοίχου παρά το δάπεδον του λεβητοστασίου. Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως στερεών ή υγρών καυσίμων η ελευθέρα διατομή της οπής προσαγωγής αέρος, δέον όπως είναι τουλάχιστον ίση προς το ήμισυ της συνολικής ελευθέρας διατομής των καπνοδόχων του λεβητοστασίου. Εις περίπτωσιν αερίων καυσίμων η ελευθέρα διατομή της οπής προσαγωγής αέρος δέον όπως αντιστοιχή εις επιφάνεια 5 τετραγ. εκ. ανά 1.000 KCAL/H εγκατεστημένης θερμικής ισχύος και οπωσδήποτε να μη είναι μικροτέρα των 300 τετρ. εκ. του μέτρου. 3.Η οπή απαγωγής αέρος, ανεξαρτήτως του είδους του χρησιμοποιουμένου καυσίμου δέον όπως ευρίσκεται παρά την οροφήν του λεβητοστασίου και έχη διατομήν τουλάχιστον ίσην προς το 0,25 της συνολικής ελευθέρας διατομής των καπνοδόχων του λεβητοστασίου, οπωσδήποτε δε μη είναι μικροτέρα των 200 τετρ. εκ. του μέτρου. 4.Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως αερίων καυσίμων, θα εφαρμόζωνται οι αντίστοιχοι διεθνείς κανονισμοί, αμφότεραι δε αι οπαί προσαγωγής και απαγωγής αέρος δέον όπως ευρίσκωνται επί της αυτής και προς το ύπαιθρον πλευράς του λεβητοστασίου. 5.Η έξοδος των οπών ή των αντιστοίχων σηράγγων προς το ύπαιθρον δέον όπως κείται εις σημείον απέχον τουλάχιστον 0,50 μ. από τυχόν ανοίγματα άλλων χώρων προς το ύπαιθρον. 6.Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως σηράγγων αύται δέον όπως έχουν διατομήν κατά 0,50 τουλάχιστον μεγαλυτέραν της αντιστοίχου οπής και να δύνανται να καθαρίζωνται ευχερώς. Καπνοδόχοι-Καπναγωγοί-Καπνοσυλλέκται Άρθρ.107.-1.Έκαστος λέβης δέον όπως έχη ιδιαιτέραν καπνοδόχον. Επιτρέπεται η σύνδεσις περισσοτέρων λεβήτων εις την αυτήν καπνοδόχον εφ' όσον η απαγωγή των καυσαερίων εξασφαλίζεται δια βεβιασμένου μέσου. 2.Η καπνοδόχος πρέπει να κατασκευάζηται εξ ανθεκτικού και ακαύστου υλικού, να στηρίζεται ασφαλώς καθ' όλην την διαδρομήν της επί του κτιρίου ή επί του εδάφους, να έχη λεία εσωτερικά τοιχώματα και να διαθέτη επαρκή θερμομονωτική ικανότητα προς διατήρησιν των δι' αυτής διερχομένων καυσαερίων, εις υψηλήν θερμοκρασίαν. Ωσαύτως να μη παρουσιάζη, καθ' όλην την διαδρομήν της, ρωγμάς και εσωτερικάς διαβρώσεις. (Αντί για τη σελ. 371(ε) Σελ. 371(ζ) Τεύχος Η31-Σελ. 73 Γεν. Οικοδομικός Κανονισμός 23.Δ.κ.6 3.Η καπνοδόχος πρέπει να μη έχη αποτόμους αλλαγάς πορείας εις την οριζόντιον διαδρομήν της, η δε συνάντησίς της από το οριζόντιον εις το κατακόρυφον τμήμα της να γίνεται υπό γωνίαν ουχί μικροτέραν των 100 0 . 4.Η υπολογισθείσα εσωτερική διατομή της καπνοδόχου, πρέπει κατά το δυνατόν να διατηρήται εις σχήμα και διαστάσεις η αυτή καθ' όλην την διαδρομήν της. Δι' ορθογωνικάς διατομάς καπνοδόχου δύναται να ληφθή σχέσις πλευρών 1:1,5, κατ' ανώτατον όριον. 5.Η κατά τόπους σμίκρυνσις ή μεγέθυνσις της εσωτερικής διατομής της καπνοδόχου, λόγω οικοδομικών εμποδίων ή άλλων αιτίων, απαγορεύεται. 6.Προς επίτευξιν κανονικού ελκυσμού της καπνοδόχου, δέον αύτη να υπέρκειται κατά 1,00 μ. τουλάχιστον άνωθεν του σημείου της εξόδου της εκ της στέγης του κτιρίου και κατά 0,70 μ. τουλάχιστον από οιανδήποτε ακμήν παντός κτιρίου, ευρισκομένην εις ακτίνα μικροτέραν των 3,00 μ. από την καπνοδόχον. Ωσαύτως δέον να λαμβάνηται πρόνοια, όπως η έξοδος των καυσαερίων της καπνοδόχου μη ευρίσκεται εις οριζοντίαν απόστασιν μικροτέραν των 10,00 μ. από παράθυρα ή εξωτερικάς θύρας των λοιπών γειτονικών κτιρίων. Εις περίπτωσιν καθ' ην δεν τηρείται ο ανωτέρω περιορισμός και εφ' όσον υπάρχη, κατά την γνώμην της αρμοδίας αρχής, πραγματική ενόχλησις εκ των εκπεμπομένων καυσαερίων, υποχρεούται ο κάτοχος της καπνοδόχου όπως υπερυψώση ταύτην κατά 2,00 μ. τουλάχιστον άνωθεν του ανωτάτου σημείου των παραθύρων ή εξωτερικών θυρών του θιγομένου κτιρίου. 7.Εκάστη καπνοδόχος δέον όπως φέρη άνοιγμα καθαρισμού αυτής παρά την βάσιν της, κλειόμενον ερμητικώς, έμπροσθεν του οποίου δέον όπως υπάρχη ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1,00 τετρ. μέτρου. 8.Ο καπναγωγός ο συνδέων τον λέβητα μετά της καπνοδόχου δέον όπως είναι θερμικώς μεμονωμένος. Το πάχος των ελασμάτων μεταλλικών καπναγωγών δέον όπως είναι τουλάχιστον 3 χιλ. δια καπναγωγόν διατομής μεγαλυτέρας των 500 τετρ. εκ. του μέτρου. 9.Εάν μεταξύ λέβητος και καπνοδόχου, δεν παρεμβάλλεται καπνοσυλλέκτης ο καπναγωγός ο συνδέων τον λέβητα με την καπνοδόχον δέον όπως: α)Εάν είναι μεταλλικός να ανέρχεται με κλίσιν 15% τουλάχιστον προς την καπνοδόχον. β)Εάν είναι κτιστός να έχη διατομήν κατά 20% μεγαλυτέραν της διατομής της αντιστοίχου καπνοδόχου και να ανέρχεται με κλίσιν 10% προς αυτήν. Σελ. 372(ζ) Τεύχος Η31-Σελ. 74 10.Δέον να λαμβάνεται ειδική πρόνοια, εφ' όσον το οριζόντιον τμήμα της καπνοδόχου ευρίσκεται υπό το έδαφος, να διατηρήται τούτο απολύτως ξηρόν και να είναι απρόσβλητον υπό τυχόν διαρρεόντων υπογείων ή ομβρίων υδάτων. Επίσης, πρέπει να είναι εφωδιασμένον με ειδικά ανοίγματα επιθεωρήσεως μετά χυτοσιδηρών στεγανών καλυμμάτων, δια τον ευχερή καθαρισμόν του. 11.Εις εγκαταστάσεις αίτινες χρησιμοποιούν βαρύ ακάθαρτον πετρέλαιον (Μαζούτ) ρευστότητος 1,500-3.500 SEC/REDWOOD 1-100 F 0  ανεξαρτήτως θερμικής ικανότητος επιβάλλεται η χρησιμοποίησις ειδικών συσκευών συγκρατήσεως της αιθάλης (καπνοσυλλέκται), κατά προτίμησιν συστήματος δια βεβιασμένου ελκυσμού. 23.Δ.κ.6 Γεν. Οικοδομικός Κανονισμός Αποθήκευσις καυσίμων, δεξαμεναί πετρελαίου Άρθρ.12.-1.Ο φωτισμός του κτιρίου καλείται άμεσος μεν όταν τα εξ ων συντελήται ούτος ανοίγματα του κτιρίου επικοινωνούν αμέσως προς ακάλυπτον έκτασιν (κοινόχρηστον έκτασιν ή υποχρεωτικώς είτε προαιρετικώς ακάλυπτα τμήματα του οικοπέδου), έμμεσος δε όταν συντελήται μέσω ετέρων χώρων του κτιρίου αμέσως φωτιζομένων. 2.Ο αερισμός του κτιρίου καλείται φυσικός μεν όταν επιτυγχάνεται αυτομάτως μέσω των ανοιγμάτων ή διατάξεων φυσικού ελκυσμού, τεχνητός δε όταν επιτυγχάνεται δια μηχανικών εγκαταστάσεων κατά τας ειδικάς περί τούτου διατάξεις. 3.Χώροι κυρίας χρήσεως των κτιρίων καλούνται οι προοριζόμενοι εκ κατασκευής δια πολύωρον εν αυτοίς παραμονήν ανθρώπων προς διημέρευσιν, συναναστροφήν, εργασίαν, ανάπαυσιν και ύπνον ως και χώροι αναμονής του κοινού. "4.Χώροι βοηθητικής χρήσεως των κτιρίων καλούνται οι μη προοριζόμενοι εκ κατασκευής δια πολύωρον εν αυτοίς παραμονήν ανθρώπων ήτοι προοριζόμενοι δια χρήσιν υγιεινής, αποθηκεύσεως ειδών οικιακής χρήσεως, διάδρομοι και προθάλαμοι". Η παρ. 4 αντικατεστάθη ως άνω δια της παρ. 5 του άρθρ. 1 Ν.Δ. 205/1974 (κατωτ. αριθ. 8). Ύψη ορόφων και κτιρίων Άρθρ.108.-1.Απαιτείται ιδιαίτερος χώρος αποθηκεύσεως καυσίμων εάν ταύτα είναι υγρά ή στερεά μεν αλλ' η εγκατεστημένη θερμική ισχύς είναι ανωτέρα των 125.000 KCAL/H. Ο χώρος ούτος δέον όπως φωτίζεται μόνον δι' ηλεκτρισμού. 2.Μέχρις ολικής ποσότητος 300 λίτρων το πετρέλαιον δύναται ν' αποθηκεύεται εντός του λεβητοστασίου εφ' όσον η δεξαμενή αποθηκεύσεως δεν κείται υπεράνω συσκευής παραγωγής θερμότητος ή καπναγωγού, και απέχει από των στοιχείων τούτων απόστασιν τουλάχιστον 2,00 μ. δυναμένην να μειωθή εις έν μέτρον εφ' όσον παρεμβάλλεται μονωτικόν τοίχωμα. 3.Εις περίπτωσιν αποθηκεύσεως ομού στερεών και υγρών καυσίμων δέον όπως λαμβάνηται πρόνοια, ώστε το τυχόν διαφεύγον πετρέλαιον να μη έρχεται εις επαφήν με τα στερεά καύσιμα. 4.Ο χώρος αποθηκεύσεως καυσίμου εν γένει, δέον όπως διαχωρίζηται του λεβητοστασίου ή οιουδήποτε άλλου συνορεύοντος χώρου, μέσω τοίχου εξ ακαύστου υλικού, επί του οποίου δύναται να υπάρχη μεταλλική θύρα. Ειδικώτερον εις περίπτωσιν αποθηκεύσεως πετρελαίου ο εν λόγω τοίχος δέον να είναι στεγανός και απολύτως ανθεκτικός έναντι πυράς. 5.Απαγορεύεται η αποθήκευσις υγρών καυσίμων εις:διαδρόμους και εισόδους, κλιμακοστάσια και κάτωθεν αυτών, κατοικουμένους ορόφους, χώρους εργασίας και εργαστήρια και γενικώς όπου, κατά την κρίσιν των αρμοδίων αρχών, είναι ενδεχόμενον να δημιουργήται συνωστισμός ατόμων εις περίπτωσιν εκρήξεως πυρκαϊάς. 6.Ο χώρος της αποθήκης καυσίμων πρέπει να αερίζηται δια μονίμου ανοίγματος προς το ύπαιθρον απ' ευθείας ή μέσω σήραγγος. Η καθαρά επιφάνεια του ανοίγματος δέον όπως ισούται κατ' ελάχιστον προς το 1/12 της επιφανείας του δαπέδου του χώρου της αποθήκης. 7.Επιτρέπεται η τοποθέτησις δεξαμενών πετρελαίου εις ανοικτούς χώρους, εφ' όσον τούτο δεν αντίκειται εις τους ισχύοντας οικοδομικούς κανονισμούς ή τους κανονισμούς πυρασφαλείας του Πυροσβεστικού Σώματος. 8.Η δεξαμενή πετρελαίου δέον όπως εδράζηται ασφαλώς επί σιδηράς βάσεως (π.χ. σιδηροδρομικοί). Η υπό την δεξαμενήν επιφάνεια του δαπέδου πρέπει να διαμορφώνηται επί υποστρώματος εκ σκυροδέματος εν είδει λεκάνης, ικανής χωρητικότητος, ούτως ώστε το τυχόν διαφεύγον εκ της δεξαμενής πετρέλαιον να περιορίζηται ασφαλώς εντός αυτής. Εντός της λεκάνης περισυλλογής του πετρελαίου πρέπει να κατασκευάζηται συφώνιον δαπέδου μετ' οχετού, το οποίον να καταλήγη εκτός του κτιρίου εις κατάλληλον αποχέτευσιν. 9.Δια να είναι δυνατός ο έλεγχος εις στεγανότητα εξ όλων των πλευρών της δεξαμενής πετρελαίου, ορίζονται ως ελάχισται επιτρεπόμεναι οριζόντιοι αποστάσεις των παρειών της δεξαμενής από τους αντικειμένους τοίχους του χώρου αποθηκεύσεως, αι κάτωθι: -της οπισθίας παρειάς:0,25 μ. -των δύο παραπλεύρων παρειών:0,40 μ. -της άνω παρειάς:0,60 μ. (χρησιμοποίησις ανθρωποθυρίδος). -του πυθμένος:0,10 μ. και εφ' όσον ο πυθμήν έχει μεγαλυτέραν επιφάνειαν των 5,00 μ2:0,20 μ. -της προσθίας παρειάς:0,70 μ. δια χωρητικότητα δεξαμενής μέχρι 4 κ.μ. και 1.00 μ. δια χωρητικότητα άνω των 4 κ.μ. 10.Η δεξαμενή πετρελαίου να εφοδιάζηται με τ' ακόλουθα εξαρτήματα: α)Σωλήνωσις εξαερισμού:Αύτη πρέπει να εξασφαλίζηται έναντι εισόδου ξένων σωμάτων, ύδατος κλπ., να έχη στόμιον εις θέσιν ήτις να είναι ορατή και να δύναται ν' απομακρύνη ευκόλως τα παραγόμενα αέρια, άνευ κινδύνου δια τους ανθρώπους και να έχη στόμιον τουλάχιστον 2,5 μ. άνω της επιφανείας του εδάφους, αλλά οπωσδήποτε 0,50 μ. άνω του στομίου πληρώσεως της δεξαμενής. Η σωλήνωσις εξαερισμού πρέπει να αναχωρή εκ του υψηλοτέρου σημείου της δεξαμενής και να οδηγήται κατακορύφως προς τα άνω εις το ύπαιθρον. Να μη είναι δυνατή διακοπή αυτής και να είναι κατεσκευασμένη εκ χαλυβδοσωλήνος. Το σημείον εκβολής της πρέπει ν' απέχη τουλάχιστον 5,00 μ. από παντός σημείου όπου είναι δυνατόν να αναπτυχθή υψηλή θερμοκρασία. Η εσωτερική διάμετρος του σωλήνος εξαερισμού πρέπει να είναι κατά μίαν τυποποιημένην διάστασιν μεγαλυτέρα της διαμέτρου του σωλήνος πληρώσεως της δεξαμενής, πάντως ουχί μικροτέρα της 1 1/2΄΄. β)Σωλήνωσις πληρώσεως πετρελαίου:Το στόμιον πληρώσεως πρέπει ει δυνατόν να ευρίσκεται εκτός του κτιρίου και δεν πρέπει να απέχη από την θέσιν σταθμεύσεως του πετρελαιοφόρου οχήματος περισσότερον των 30,00 μ. Το στόμιον πρέπει να καταλήγη εις προσιτόν υπό του οχήματος σημείον του πεζοδρομίου, εντός ειδικού κτιστού φρεατίου μετά στεγανού καλύμματος και ν' ασφαλίζηται έναντι ανοίγματος υπό αναρμοδίων. Ο σωλήν πληρώσεως πρέπει να έχη ονομαστικήν διάμετρον ουχί μικροτέραν της 1 1/4΄΄, να είναι εγκατεστημένος με συνεχή κλίσιν προς την δεξαμενήν και να εισέρχεται εις βάθος τουλάχιστον 0,50 μ. εντός αυτής προς παρεμπόδισιν δημιουργίας αφρού. γ)Στόμιον κενώσεως δεξαμενής:Εις το κατώτατον σημείον του πυθμένος της δεξαμενής του πετρελαίου, πρέπει να τοποθετήται στόμιον κε(Αντί για τη σελ. 373(η) Σελ. 373(θ) Τεύχος Η31-Σελ. 75 Γεν. Οικοδομικός Κανονισμός 23.Δ.κ.6 νώσεως μετά στεγανής αποφραστικής δικλείδος δια την κένωσιν της δεξαμενής εις περίπτωσιν ανάγκης και δια την απομάκρυνσιν των εις τον πυθμένα εναποτιθεμένων καταλοίπων του πετρελαίου (ύδωρ, λάσπη κλπ.). Ορίζεται όπως η ονομαστική διάμετρος του στομίου κενώσεως μη είναι μικροτέρα της 1 1/4΄΄. δ)Δείκτης στάθμης πετρελαίου:Εκάστη δεξαμενή πρέπει να είναι εφωδιασμένη με διάταξιν καθορισμού στάθμης του υγρού. Η διάταξις αύτη, πρέπει αφ' ενός μεν να εξασφαλίζη ασφαλή και εύκολον ανάγνωσιν της στάθμης και αφ' ετέρου να εμποδίζη την εκροήν του πετρελαίου εις περίπτωσιν βλάβης ή καταστροφής της. Κατά την πλήρωσιν της δεξαμενής να είναι δυνατή η ανεμπόδιστος παρακολούθησις της ανόδου της στάθμης του πετρελαίου προς αποφυγήν υπερπληρώσεως και εκχυλίσεως αυτού. ε)Ανθρωποθυρίς:Δεξαμεναί, χωρητικότητος άνω των 0,50 μ3 πρέπει να εφοδιάζωνται με ανθρωποθυρίδα επισκέψεως τοποθετημένην εις το ανώτατον τμήμα αυτών. Η ανθρωποθυρίς να κατασκευάζηται εκ σιδηροελάσματος του αυτού πάχους με το έλασμα της δεξαμενής, περιφερειακώς ενισχυμένου, να έχη διαστάσεις τουλάχιστον 0,40Χ0,50 μ. και να προσαρμόζεται επί του τοιχώματος της δεξαμενής μέσω ειδικού παρεμβύσματος και κοχλιοφόρων ήλων. 11.Ελάχιστον πάχος ελασμάτων των δεξαμενών: Δια ύψη δεξαμενών μέχρι 1,00 μ. το ελάχιστον πάχος των ελασμάτων ορίζεται εις 2,00 χιλιοστά του μέτρου. Δια ύψη δεξαμενών άνω των 1,00 μ. και μέχρι 2,00 μ. το ελάχιστον πάχος των ελασμάτων ορίζεται εις 3 χιλιοστά του μέτρου. Δια ύψη δεξαμενών άνω των 2,00 μ. και μέχρι 2,50 μ. το ελάχιστον πάχος των ελασμάτων ορίζεται εις 4 χιλιοστά του μέτρου. Επιβάλλεται δια δεξαμενάς με μεγάλον μήκος ή πλάτος, η τοποθέτησις εις το εσωτερικόν της δεξαμενής εγκαρσίων ράβδων αγκυρώσεως, προς αποφυγήν μονίμου παραμορφώσεως των τοιχωμάτων. 12.Προστασία έναντι υπερθερμάνσως:Δεξαμεναί, εντός των οποίων υπάρχει εγκατεστημένη ηλεκτρική αντίστασις προθερμάνσεως του πετρελαίου (π.χ. εις δεξαμενάς αποθηκεύσεως βαρέος ακαθάρτου πετρελαίου) δέον όπως εφοδιάζωνται δι' αυτομάτου διατάξεως διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος προς την ηλεκτρικήν αντίστασιν (π.χ. δια διακόπτου κατωτάτης στάθμης) μόλις η στάθμη του πετρελαίου φθάση εις ύψος μικρότερον των 0,25 μ. από της ανωτάτης επιφανείας της ηλεκτρικής αντιστάσεως, μετά ταυτοχρόνου αυτομάτου θέσεως εις λειτουργίαν ηχητικού και οπτικού σήματος κινδύνου. Σελ. 374(θ) Τεύχος Η31-Σελ. 76 Σωληνώσεις πετρελαίου Άρθρ.109.-1.Αι σωληνώσεις πετρελαίου και οι τυχόν χρησιμοποιούμενοι δάκτυλοι στεγανότητος πρέπει, ν' αντέχουν εις τας κατά την συνεχή λειτουργίαν παρουσιαζομένας μηχανικάς, χημικάς (π.χ. αντοχή εις το πετρέλαιον) ή θερμικάς καταπονήσεις. Αι σωληνώσεις πρέπει να τοποθετώνται στερεώς να συνδέωνται στεγανώς ως προς το κυκλοφορούν πετρέλαιον, να συγκολλώνται δια σκληράς συγκολλήσεως ή να συνδέωνται με ρακόρ ή φλάντζες στεγανώς. 2.Αι σωληνώσεις πετρελαίου, κατά την διάβασίν των μέσω τοίχων και δαπέδων, πρέπει να τοποθετώνται εντός προστατευτικού σωλήνος προς προστασίαν από μηχανικάς βλάβας. Εις τας εντός του εδάφους τοποθετημένας σωληνώσεις πετρελαίου πρέπει να προβλέπεται προστασία έναντι χημικών και μηχανικών επιδράσεων. 3.Αι σωληνώσεις κυκλοφορίας πετρελαίου πρέπει να είναι εφωδιασμέναι δια διακόπτου εις θέσιν προσιτήν και λίαν εγγύς της πετρελαιοδεξαμενής. 4.Δοκιμή εις πίεσιν:δοκιμή εις πίεσιν όλων των σωληνώσεων πετρελαίου (εκτός των σωληνώσεων πληρώσεως) και των οργάνων διακοπής είναι υποχρεωτική μετά την περαίωσιν της εγκαταστάσεως. Η δοκιμή συντελείται, ει δυνατόν με ελαφρόν πετρέλαιον, υπό πίεσιν τουλάχιστον 5,0 ATU. 23.Δ.κ.6 Γεν. Οικοδομικός Κανονισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' ΣΥΛΛΟΓΙΚΑΙ ΚΕΡΑΙΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ  ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ-ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ Άρθρ.110.-1.Δια Π.Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Έργων δύνανται να ορίζωνται περιοχαί εις ας δια λόγους αισθητικής επιβάλλεται η τοποθέτησις επί του δώματος των κτιρίων μιας ή περισσοτέρων συλλογικών κεραιών λήψεως τηλεοράσεως και ραδιοφωνίας. 2.Η συλλογική κεραία επιβάλλεται εις κτίρια εφ' ων προβλέπεται, επί επιφανείας μεν δώματος μέχρι και 200 τετραγωνικών μέτρων η τοποθέτησις περισσοτέρων των τεσσάρων ιστών, επί επιφανείας δε μεγαλυτέρας των 200 τετραγωνικών μέτρων ενός προσέτι ιστού πέραν των τεσσάρων, ανά επί πλέον επιφάνειαν δώματος 200 τετραγωνικών μέτρων, τούτο δε ανεξαρτήτως των επί των ιστών τούτων προσηρμοσμένων ατομικών κεραιών. 3.Η συλλογική κεραία λήψεως τηλεοράσεως και ραδιοφωνίας δύναται να επιβάλλεται επίσης εις οικισμούς περί ων αι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 79 του παρόντος προς εξυπηρέτησιν και πλειόνων κτιρίων. Ο αριθμός αυτών και αι θέσεις αυτών ορίζονται υπό της επιτροπής ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των κτιρίων εις ην μετέχει εκπρόσωπος της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών. Βλ. Π.Δ. 10/24 Αυγ. 1981 (κατωτ. αριθ. 13). 4.Εις περίπτωσιν καθ' ην η δια συλλογικής κεραίας λήψις ήχου και εικόνος δεν τυγχάνει εξ ίσου ικανοποιητική ως η δι' ατομικών επί του δώματος κεραιών και εφ' όσον τούτο δεν οφείλεται εις ατέλειαν της εγκαταστάσεως, τούτου διαπιστουμένου υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτρέπεται η εγκατάστασις οιασδήποτε κεραίας. 5.Δια Π.Δ/των εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δημοσίων Έργων και Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι εφαρμοστέοι τεχνικοί κανονισμοί δια την εξωτερικήν και εσωτερικήν εγκατάστασιν συλλογικής κεραίας τηλεοράσεως και ραδιοφωνίας. 6.Εις κτίριον εν εξάρσει προς το φυσικόν περιβάλλον ή τα περιβάλλοντα αυτό κτίρια επιβάλλεται η εγκατάστασις αλεξικεραύνου. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' ΥΔΡΑΥ ΛΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Άρθρ.111.-1.Αι υδραυλικαί εγκαταστάσεις των κτιρίων διέπονται υπό των διατάξεων του από 13.5.1936 Β.Δ/τος «περί κανονισμού εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων ως ετροποποιήθη, διατηρουμένου εν ισχύϊ. 2.Κατά την αίτησιν αδείας ανεγέρσεως κτιρίων συνολικού όγκου μεγαλυτέρου των 1500 κυβικών μέτρων ή ανεξαρτήτως του όγκου, κτιρίων με πλείονας των 2 ορόφων (ισόγειον και 1 όροφος επ' αυτού) απαιτείται η υποβολή μελέτης υδραυλικών εγκαταστάσεων, συμφώνως προς τας διατάξεις του κατά την προηγουμένην παράγραφον κανονισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Άρθρ.112.-Κατά την αίτησιν αδείας ανεγέρσεως κτιρίων συνολικού όγκου μεγαλυτέρου των 3.000 κυβικών μέτρων ή, ανεξαρτήτως του όγκου, κτιρίων με πλείονας των 5 ορόφων (ισόγειον και 4 όροφοι επ' αυτού), απαιτείται η υποβολή πασών των μελετών των εν τω κτιρίω προβλεπομένων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ως και δήλωσις περί επιβλέψεως των ως άνω εργασιών. Αι μελέται και αι δηλώσεις επιβλέψεως δέον όπως υπογράφωνται παρά των εχόντων το προς τούτο δικαίωμα κατά την ισχύουσαν σχετικήν νομοθεσίαν. ΜΕΡΟΣ IV ΗΧΟΜΟΝΩΣΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Απαίτησις Ηχομονώσεως Άρθρ.113.-1.Κατά την ανέγερσιν κτιρίων κατοικιών με πλείονας των δύο ορόφων (ισόγειον και όροφον επ' αυτού) ή και διωρόφων κτιρίων με πλείονας κατοικίας εν τω αυτώ ορόφω δέον όπως εξασφαλίζηται η απαιτουμένη ηχομόνωσις, α)του δώματος και των δαπέδων έναντι θορύβων μεταδιδομένων δια κρούσεως ή δια του αέρος, και β)των διαχωριζόντων αυτοτελείς κατοικίας τοίχων ως και των τοίχων των φρεάτων των ανελκυστήρων έναντι θορύβων μεταδιδομένων δια του αέρος. 2.Κατά την ανέγερσιν των κατά την παρ. 2 του άρθρ. 115 του παρόντος ειδικών κτιρίων, δέον όπως εξασφαλίζηται η κατά τον πίνακα ΙΙΙ της αυτής παραγράφου κατά περίπτωσιν απαιτουμένη ηχομόνωσις. Έλεγχος ηχομονωτικής ικανότητος και  ηχοδιαπερατότητος στοιχείων του κτιρίου Άρθρ.114.-1.Ο έλεγχος ηχομονωτικής ικανότητος και ηχοδιαπερατότητος στοιχείων του κτιρίου γίνεται τη αιτήσει των ενδιαφερομένων δια μετρήσεως υπό των ειδικών εργαστηρίων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, των εργαστηρίων ανωτάτων τεχνικών σχολών ή και ιδιωτικών ανεγνωρισμένων εργαστηρίων, συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσαν μέθοδον του Διεθνούς Οργανισμού Προτυποποιήσεως. Αι μετρήσεις γίνωνται ανά 1/3 οκτάβας από συχνότητος 100 ΗΖ μέχρι 3200 ΗΖ. (Αντί για τη σελ. 375(η) Σελ. 375(θ) Τεύχος Η31-Σελ. 77 Γεν. Οικοδομικός Κανονισμός 23.Δ.κ.6 2.Πάσαι αι εις το παρόν κεφάλαιον αναγραφόμεναι τιμαί ηχομονωτικής ικανότητος και ηχοδιαπερατότητος στοιχείων του κτιρίου τυγχάνουν αριθμητικοί μέσοι όροι των αντιστοίχων τιμών δι' όλας τας συχνότητας. 3.Η κατά τον έλεγχον των τιμών περί ων η προηγουμένη παρ. 2 επιτρεπομένη ανοχή δι' εκάστην των περιπτώσεων ορίζεται εις 1 DB. 4.Μετρήσεις διεξάγωνται επί επιφανειών ουχί μικροτέρων των 7 τετραγ. μέτρων και εις χώρους όγκου ουχί μικροτέρου των 25 κυβικών μέτρων. Απαιτήσεις ηχομονωτικής ικανότητος και  ανεκτή ηχοδιαπερατότης στοιχείων του  κτιρίου. 1.Κατοικίαι Άρθρ.115.-α)Αι απαιτήσεις ηχομονωτικής ικανότητος στοιχείων του κτιρίου έναντι θορύβων μεταδιδομένων δια του αέρος δίδονται υπό του κάτωθι πίνακος Ι. ΠΙΝΑΞ Ι Στοιχεία κτιρίου                     Ελαχίστη                απαιτουμένη                ηχομονωτική         ικανότης         εις DB. 1.Μεσότοιχοι μεταξύ κτιρίων. 50 2.Διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ διαμερισμάτων  ή μεταξύ διαμερίσματος και φρέατος ανελκυστήρος ή μεταξύ διαμερίσματος και κυρίου κλιμακοστασίου ή μεταξύ υπνοδωματίων και κοινοχρήστων αιθουσών αναμονής ή κοινοχρήστων διαδρόμων. 50 3.Πατώματα μεταξύ διαμερισμάτων ή πατώματα άνωθεν καταστημάτων ή πατώματα εξωστών ή διαδρόμων άνωθεν διαμερισμάτων. 48 β)Η ανεκτή ηχοδιαπερατότης στοιχείων του κτιρίου έναντι θορύβων προερχομένων εκ κρούσεων δίδεται υπό του κάτωθι πίνακος ΙΙ. ΠΙΝΑΞ ΙΙ Στοιχεία κτιρίου                      Μεγίστη                                επιτρεπομένη         ηχοδιαπερατότης                         εις DB. Πατώματα μεταξύ διαμερισμάτων ή πατώματα εξωστών ή διαδρόμων άνωθεν διαμερισμάτων     62. 2.Έτερα κτίρια α)Αι απαιτήσεις ηχομονωτικής ικανότητος στοιχείων του κτιρίου έναντι θορύβων μεταδιδομένων δια του αέρος δίδονται υπό του κάτωθι πίνακος ΙΙΙ. Σελ. 376(θ) Τεύχος Η31-Σελ. 78 ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ Στοιχεία κτιρίου                    Ελαχίστη                απαιτουμένη                ηχομονωτική                       ικανότης                         εις DB. Α.Σχολεία 1.Διαχωριστικοί τοίχοι και πατώματα μεταξύ δωματίων της αυτής κατηγορίας από απόψεως θορύβων. α)δωμάτια θορυβώδη (κουζίναι, συνεργεία, τραπεζαρίαι, εσωτερικαί πισίναι, γυμναστήρια κλπ.). 25 β)δωμάτια θορυβώδη αλλά απαιτούντα ενίοτε ησυχίαν (αίθουσαι συγκεντρώσεως, αναγνωστήρια, δωμάτια μουσικής κλπ.) 45 γ)δωμάτια μέσης καταστάσεως (τάξεις μαθημάτων, δωμάτια πρακτικής εξασκήσεως, εργαστήρια, γραφεία). 35 δ)δωμάτια απαιτούντα ησυχίαν (βιβλιοθήκαι, μελετητήρια κλπ.). 35 ε)δωμάτια απαιτούντα απομόνωσιν (δωμάτια ιατρικής, εξετάσεως μαθητών, αίθουσαι καθηγητών κλπ.). 45 2.Διαχωριστικοί τοίχοι και πατώματα μεταξύ δωματίων διαφορετικών κατηγοριών από απόψεως θορύβου. 45 3.Διαχωριστικοί τοίχοι δωματίων και διαδρόμων. 35 Β.Νοσοκομεία 1.Διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ των διαφόρων ομοειδών από απόψεως θορύβου δωματίων. 40 2.Διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ ενός θορυβώδους και ενός απαιτούντος ησυχίαν δωματίου 45 3.Πατώματα 48 23.Δ.κ.6 Γεν. Οικοδομικός Κανονισμός Στοιχεία κτιρίου                     Ελαχίστη                απαιτουμένη               ηχομονωτική                      ικανότης                         εις DB. Γ.Κτίρια Γραφείων 1.Διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ χώρων θορυβωδών και χώρων απαιτούντων ησυχίαν 45 2.Διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ χώρων απαιτούντων ησυχίαν και απομόνωσιν, ευρισκομένων δε εις ήσυχον περιοχήν. 45 3.Διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ χώρων απαιτούντων ησυχίαν αλλά ευρισκομένων εις θορυβώδη περιοχήν ή μη απαιτούντων μεγάλον βαθμόν απομονώσεως. 40 4.Διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ γραφείων Γραμματείας ένθα ο θόρυβος δεν προκαλεί μεγάλην ενόχλησιν. 25 5.Πατώματα δι' όλας τας ανωτέρω περιπτώσεις 45 Δ.Ξενοδοχεία 1.Διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ δωματίων και μεταξύ δωματίων και διαδρόμων 45 2.Πατώματα μεταξύ υπνοδωματίων 48 Ε.Βιβλιοθήκαι 1.Τοίχοι αιθουσών βιβλιοθήκης εις Πανεπιστήμια, Κέντρα ερευνών, Επιστημονικά ιδρύματα κλπ. 50 2.Πατώματα εν γένει 48 ΣΤ.Ιδιωτικά Ιατρεία 1.Διαχωριστικοί τοίχοι μεταξύ δωματίων ιατρικής εξετάσεως και αιθουσών αναμονής επισκεπτών 45 2.Πατώματα εν γένει 48 β)Αι ανεκταί ηχοδιαπερατότητες στοιχείων του κτιρίου έναντι θορύβων προερχομένων εκ κρούσεων δίδονται υπό του κάτωθι πίνακος IV. ΠΙΝΑΞ IV Στοιχεία κτιρίων                      Μεγίστη                         ηχοδιαπερατότης                         εις DB. Α.Σχολεία Πατώματα άνωθεν χώρων διδασκαλίας 67 Β.Νοσοκομεία Πατώματα εν γένει 62 Γ.Κτίρια Γραφείων Πατώματα άνωθεν Γραφείων 67 Δ.Ξενοδοχεία Πατώματα μεταξύ υπνοδωματίων 62 Ε.Βιβλιοθήκαι Πατώματα εν γένει 62 ΣΤ.Ιδιωτικά ιατρεία Πατώματα εν γένει 62 Άρθρ.116.-1.Η αποδεκτή ηχομονωτική ικανότης τοίχων, πατωμάτων και κουφωμάτων των κτιρίων εις DB έναντι θορύβων μεταδιδομένων δια του αέρος, εμφαίνεται εις τον κάτωθι πίνακα V δια τας εν αυτώ αναφερομένας περιπτώσεις κατασκευής των εν λόγω στοιχείων. ΠΙΝΑΞ V Στοιχεία κτιρίων                   Αποδεκτή                ηχομονωτική                       ικανότης                         εις DB. α)Τοίχοι Οπτοπλινθοδομή εκ πλήρων πλίνθων, πάχους μιας και ημισείας πλίνθου 55 Σκυρόδεμα πάχους 20 εκ. 55 Οπτοπλινθοδομή εκ δύο δρομικών διατρήτων πλίνθων, με ενδιάμεσον κενόν αέρος πάχους 10 εκ. και επένδυσιν επί της μιας όψεως δια πλακών πάχους 2,5 εκ. εκ ξυλοπολτού ή ινών ξύλου και συνδετικού τινος μέσου          50-55 Ως ανωτέρω αλλά δια πλακών φελλού πάχους 2,5 εκατ. 52 Ως ανωτέρω αλλά δια πλακών πάχους 2,5 εκ. εκ διωγκομένης πολυστερίνης 51 Οπτοπλινθοδομή εκ δύο δρομικών διατρήτων πλίνθων με ενδιάμεσον κενόν αέρος πάχους 10 εκ. 51 Σκυρόδεμα πάχους 15 εκ. 50 Οπτοπλινθοδομή εκ πλήρων πλίνθων πάχους μιας πλίνθου 50 Οπτοπλινθοδομή εκ διατρήτων πλίνθων πάχους μιας και ημισείας πλίνθου 50 Οπτοπλινθοδομή εκ δύο δρομικών διατρήτων πλίνθων με ενδιάμεσον κενόν αέρος 5 εκ. πληρούμενον δια φελλοσυντρίμματος 50 Οπτοπλινθοδομή εκ διατρήτων πλίνθων πάχους μιας πλίνθου και επένδυσιν επί της μιας όψεως δια πλακών πάχους 2,5 εκ. εκ ξυλοπολτού ή ινών ξύλου και συνδετικού τινος μέσου 50 Σκυρόδεμα πάχους 8 εκ. 45 Οπτοπλινθοδομή δρομική εκ πλήρων πλίνθων 45 Οπτοπλινθοδομή εκ διατρήτων πλίνθων πάχους μιας πλίνθου 45 Σκυρόδεμα πάχους 6 εκ. 40 Οπτοπλινθοδομή δρομική εκ διατρήτων  πλίνθων 40 Προκατασκευασμένον διαχώρισμα εκ ξυλίνου σκελετού μετά παρειών εκ πλακών αμιαντοτσιμέντου πάχους εκάστης (Αντί για τη σελ. 377(κ) Σελ. 377(λ) Τεύχος Η31-Σελ. 79 Γεν. Οικοδομικός Κανονισμός 23.Δ.κ.6 πλακός 8 χλστ. και πυρήνος εκ ρόλλου υαλομάλλου πάχους 3,5 εκ. 37 Σκυρόδεμα πάχους 5 εκ. 35 Διαχώρισμα εκ συγκολλητών πλακών (κόντρα πλακέ) πάχους 6 χλστ. εκατέρωθεν ξυλίνου σκελετού εκ καδρονίων 5Χ8 εκ. του ενδιαμέσου κενού πληρουμένου δι' υαλομάλλου 30 Σημείωσις:Άπαντες οι ανωτέρω τοίχοι εξ οπτοπλινθοδομών ή σκυροδεμάτων προβλέπονται μετ' επιχρίσματος εκατέρωθεν. β)Κουφώματα Διπλή συμπαγής θύρα πάχους εκάστου φύλλου 5 εκ. επιμελημένης εφαρμογής με αεροστεγές παρέμβασμα εις τους αρμούς 45 Διπλούν παράθυρον καλής εφαρμογής με φύλλον υάλου πάχους 3 και 4 χλστ. ενδιάμεσον κενόν αέρος πάχους 20 εκ. και αεροστεγές παρέμβασμα εις τους αρμούς 40 Διπλούν παράθυρον ως ανωτέρω αλλ' ενδιάμεσον κενόν αέρος πάχους 10 εκ. 35 Διπλή θύρα πρεσσαριστή μετά συγκολλητών πλακών (κόντρα πλακέ) πάχους 3 χλστ. και αεροστεγές παρέμβασμα εις τους αρμούς 35 Απλούν παράθυρον με φύλλον υάλου πάχους 6 χλστ. και αεροστεγές παρέμβασμα εις τους αρμούς 30 Απλούν παράθυρον ως ανωτέρω αλλά με φύλλον υάλου πάχους 4 χλστ. 25 Απλή συμπαγής θύρα πάχους 50 χλστ. συνήθους κατασκευής 25 Απλούν παράθυρον με φύλλον υάλου πάχους 3 χλστ. συνήθους κατασκευής 20 Απλή πρεσσαριστή θύρα εκ συγκολλητων πλακών (κόντρα πλακέ) πάχους 3 χλστ. μετά παρεμβάσματος εις τους αρμούς 20 Απλή πρεσσαριστή θύρα εκ συγκολλητών πλακών (κόντρα πλακέ) πάχους 6 χλστ., συνήθους κατασκευής 15 γ)Πατώματα Πάτωμα εξ ωπλισμένου σκυροδέματος πάχους 15 εκ., οροφοκονιάματος πάχους 1,5 εκ., στρώσεως εξομαλύνσεως εκ σιμεντοκονίας πάχους 2,5 εκ. και ξυλίνου  δαπέδου πάχους 2 εκ. (παρκέτου) κολλητού 45 Πάτωμα εξ ωπλισμένου σκυροδέματος πάχους 15 εκ., οροφοκονιάματος πάχους 1,5 εκ και ξυλίνου δαπέδου πάχους 2 εκ. επί καδρονίων στηριζομένων μέσω λωρίδων φελλού ή παρεμφερούς υλικού 49 Σελ. 378(λ) Τεύχος Η31 - Σελ. 80 Πάτωμα εξ ωπλισμένου σκυροδέματος πάχους 15 εκ., οροφοκονιάματος πάχους 1,5 εκ, και πλαστικού δαπέδου επί ασφαλιστικής μαστίχης πάχους 2 εκ., 46 Πάτωμα εξ ωπλισμένου σκυροδέματος πάχους 13 εκ., οροφοκονιάματος πάχους 1,5 εκ. και δαπέδου εκ λινέλεουμ μετά  συγκολλητικού υλικού 48 2.Η αποδεκτή ηχοδιαπερατότης πατωμάτων των κτιρίων εις DB, έναντι θορύβων προερχομένων εκ κρούσεων, εμφαίνεται εις τον κάτωθι πίνακα VI δια τας εν αυτώ αναφερομένας περιπτώσεις κατασκευής των εν λόγω πατωμάτων. ΠΙΝΑΞ VI Στοιχεία κτιρίων                    Αποδεκτή                          ηχοδιαπερατότης                         εις DB. Πάτωμα εξ ωπλισμένου σκυροδέματος βάρους ≥ 220 χλγ/μ2 κεκαλυμμένου δια φύλλου φελλού πάχους 6 χλστ. ή λινέλεουμ ή ελαστικού πάχους 8 χλστ. 67 Πάτωμα εξ ωπλισμένου σκυροδέματος βάρους ≥ 220 χλγ/μ2 μετά κολυμβητού δαπέδου 62 Πάτωμα εξ ωπλισμένου σκυροδέματος βάρους ≥ 220 χλγ/μ2 κεκαλυμμένου δια  τάπητος 62 Πάτωμα εξ ωπλισμένου σκυροδέματος βάρους ≥ 220 χλγ/μ2 και ξυλίνου δαπέδου πάχους 20 χλστ. ή λινέλεουμ πάχους 6 χλστ. 67 Πάτωμα εξ ωπλισμένου σκυροδέματος βάρους ≥ 365 χλγ/μ2 και δαπέδου εκ χονδρών φύλλων φελλού ή ελαστικού επί υποστρώματος εκ σπογγώδους ελαστικού 62 2.Η ηχομονωτική ικανότης αέρος αναλόγως του πάχους αυτού εις εκατοστά, ευρισκομένου μεταξύ δύο στερεών στρώσεων, δίδεται υπό του κάτωθι πίνακος VII. 23.Δ.κ.6 Γεν. Οικοδομικός Κανονισμός ΠΙΝΑΞ VII __________________________________________ Πάχος στρώσεως αέρος εις εκ.                            1,2,3,4,5,7,8-12,14,16,18,20 __________________________________________ Ηχομονωτική ικανότης εις DB                3,5,7,9,10,11,12,11,10,9,7 __________________________________________ Άρθρ.13.-1.Ελεύθερον ή καθαρόν ύψος ορόφου καλείται η κατακόρυφος απόστασις μεταξύ του δαπέδου και της οροφής αυτού πλήρως περατωμένων. Εις περίπτωσιν κεκλιμένης οροφής ή θόλου λαμβάνεται υπ' όψιν το μέσον ύψος, ήτοι το του ιδεατού ορόφου ή διαμερίσματος περικλείοντος τον αυτόν όγκον αλλά με οριζοντίαν οροφήν. 2.Μικτόν ύψος ορόφου καλείται το ελεύθερον ύψος αυτού προσαυξημένον κατά το πάχος της πλακός της οροφής αυτού και του επί ταύτης δαπέδου. Τρόπος υπολογισμού και μετρήσεως  του μεγίστου ύψους των προσόψεων των κτιρίων Άρθρ.117.-1.Δι’ αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να συμπληρούνται ή τροποποιούνται οι πίνακες V και VI των παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρ. 116 του παρόντος κατόπιν εκάστοτε εργαστηριακών μετρήσεων επί διαφόρων κατασκευαστικών στοιχείων των κτιρίων. 2.Διατάξεις κανονισμών ηχομονώσεως των κατασκευών, πέραν των υπό του παρόντος προβλεπομένων δύνανται να θεσπίζωνται δια Π.Δ/των, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Έργων. Άρθρ.24.4.Εις περίπτωσιν οδού μη εχούσης σταθερόν πλάτος, έκαστον τμήμα ταύτης μεταξύ δύο διαδοχικών παρόδων διασταυρουσών ή συναντωσών την οδόν κατ' αμφοτέρας τας γραμμάς δομήσεως ή παρόδου και πλατείας εξετάζεται ιδιαιτέρως και λαμβάνεται υπ' όψιν το μέσον πλάτος αυτού. 5.Εάν εις το κατά τα ανωτέρω τμήμα οδού παρουσιάζεται τοπική διεύρυνσις ή πρόβλεψις προκηπίου επί μήκους μικροτέρου του ενός τρίτου του εν λόγω τμήματος μετρούμενον επί του άξονος αυτού, το εκ ταύτης επί πλέον πλάτος δεν λαμβάνεται υπ' όψιν προς υπολογισμόν του μέσου πλάτους του τμήματος τούτου. 6.Εις περίπτωσιν υπάρξεως οιωνδήποτε αποτμήσεων κατά τας διασταυρώσεις ή τας συναντήσεις των οδών, αύται δεν λαμβάνονται υπ' όψιν προς υπολογισμόν του μέσου πλάτους των οδών. 7.Αι κατά τας απολήξεις αδιεξόδων οδών τυχόν σχηματιζόμεναι ευρύτεραι κοινόχρηστοι εκτάσεις εντός των οικοδομικών τετραγώνων δεν λαμβάνονται υπ' όψιν προς υπολογισμόν του ύψους των προσόψεων των επ' αυτών κτιρίων όπερ υπολογίζεται μόνον βάσει του μέσου πλάτους της αδιεξόδου οδού. Στοαί Άρθρ.25. Β')Εξωτερικαί στοαί 1.Όπου το ρυμοτομικόν σχέδιον προβλέπει την κατασκευήν εξωτερικών στοών αι προσόψεις των ισογείων των κτιρίων τοποθετούνται εσώτερον της γραμμής δομήσεως και εις βάθος ανάλογον προς το πλάτος των οδών ως ακολούθως: α)Επί οδών πλάτους μέχρι και 7,30 μέτρα εις βάθος 2,50 μέτρα. β)Επί οδών πλάτους από 7,30 μέτρα μέχρι και 10,30 μέτρα εις βάθος 3,00 μέτρα. γ)Επί οδών πλάτους από 10,30 μέτρα μέχρι και 14,30 μέτρα εις βάθος 3,50 μέτρα. δ)Επί οδών πλάτους από 14,30 μέτρα μέχρι και 19,30 μέτρα εις βάθος 4 μέτρα. ε)Επί οδών πλάτους από 19,30 μέτρα και άνω εις βάθος 4,50 μέτρα. 2.Εις περίπτωσιν οδού μη εχούσης σταθερόν πλάτος ως πλάτος οδού δια την εφαρμογήν του προηγουμένου εδαφ. Β1 λαμβάνεται το υπό των παρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρ. 24 του παρόντος καθοριζόμενον. (Μετά τη σελ. 361(κ) Σελ. 362,01 Τεύχος ΙΒ-5-1 Σελ. 101 Γεν. Οικοδομικός Κανονισμός 23.Δ.κ.6 Τοίχοι παρά τα όρια των οικοπέδων. Μεσότοιχοι Άρθρ.26.-1.Κατά την ανέγερσιν κτιρίων εν επαφή προς το κοινόν όριον των οικοπέδων κατασκευάζεται δι' έκαστον κτίριον ίδιος τοίχος εν επαφή προς το κοινόν όριον κείμενος εξ ολοκλήρου κατά το πάχος αυτού εντός του οικοπέδου του εφ' ου το κτίριον. 2.Ο ως άνω κατασκευαζόμενος τοίχος εκάστου κτιρίου δέον όπως ανταποκρίνεται αφ' εαυτού προς τας απαιτήσεις της ηχομονώσεως και θερμομονώσεως. 3.Κατά την ανέγερσιν κτιρίου εν επαφή προς έτερον υφιστάμενον όμορον κτίριον, του οποίου ο επί του κοινού ορίου τοίχος εκτείνεται κατά την έννοιαν του πάχους αυτού εκατέρωθεν του κοινού τούτου ορίου (μεσότοιχος) δεν επιτρέπεται η καθ' οιανδήποτε τρόπον έδρασις στοιχείων ή μεταβίβασις φορτίων του ανεγειρομένου κτιρίου επί του υπάρχοντος μεσοτοίχου του τελευταίου τούτου δυναμένου να χρησιμοποιηθή μόνον ως τοίχου πληρώσεως. 4.Εις περίπτωσιν προσθήκης ορόφου ή ορόφων υπό ενός των εκατέρωθεν του μεσοτοίχου ιδιοκτητών, ούτος οφείλει να ανεγείρη, εν επαφή προς την παρειάν του τοίχου τούτου ίδιον φέροντα σκελετόν δια την ανάληψιν των φορτίων των προστιθεμένων ορόφων μη επιτρεπομένης της μεταβιβάσεως φορτίων επί του μεσοτοίχου. 5.Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις των προηγουμένων παρ. 3 και 4 οσάκις το ανεγειρόμενον κτίριον υπερβαίνει το ύψος του υφισταμένου μεσοτοίχου, ο ανεγείρων το κτίριον οφείλει να προεκβάλη μέχρι του κοινού ορίου στοιχεία του φέροντος σκελετού προς έδρασιν του εν επαφή προς το κοινόν όριον τοίχου. 6.Απαγορεύονται αι κατακόρυφοι, οριζόντιοι ή λοξοί εντορμίαι, δια την εντοίχισιν υποστυλωμάτων, δοκών ή τοιχίων εξ ωπλισμένου σκυροδέματος εντός μεσοτοίχου. Η εντοίχισις υποστυλωμάτων εις μανδροτοίχους ή μεσοτοίχους βοηθητικών παραρτημάτων επιτρέπεται. Επιτρέπεται επίσης όπως αποκόπτωνται αι πέραν του ελαχίστου πάχους του μεσοτοίχου τυχόν διαπλατύνσεις εις το υπόγειον ή θεμελίωσιν και μόνον επί μήκους ίσου προς την διάστασιν τοποθετουμένου παρά τον τοίχον υποστυλώματος, εις τρόπον ώστε τούτο να εφάπτεται καθ' όλον αυτού το ύψος της εξωτερικής παρειάς του τοίχου, λαμβανομένης προνοίας, όπως, προς αποφυγήν μεταδόσεως φορτίων εις τον τοίχον, τοποθετήται υλικόν μη επιτρέπον την άμεσον επαφήν του σκυροδέματος του υποστυλώματος προς τον τοίχον. Αποκοπή διαπλατύνσεων του μεσοτοίχου δια τοποθέτησιν οριζοντίων ή λοξών στοιχείων απαγορεύεται απολύτως. Σελ. 362,02 Τεύχος ΙΒ-5-1 Σελ. 102 23.Δ.κ.6 Γεν. Οικοδομικός Κανονισμός «7.Απαγορεύεται η κατεδάφισις μεσοτοίχου οιουδήποτε κτιρίου άνευ συγκαταθέσεως των ιδιοκτητών των εκατέρωθεν αυτού κτιρίων ή των διαμερισμάτων αυτών μεταξύ των οποίων αντιστοιχεί ο προς κατεδάφισιν τοίχος. Η έναρξις της κατεδαφίσεως του μεσοτοίχου, η διάρκεια ανακατασκευής αυτού, ο τρόπος αποφυγής της οχλήσεως των ενοίκων του ομόρου κτιρίου, αι διάφοροι προστατευτικαί κατά την διάρκειαν του έργου κατασκευαί αποτελούν αντικείμενον συμφωνίας μεταξύ των ομόρων ιδιοκτητών. Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται η κατεδάφισις μεσοτοίχων βοηθητικών παραρτημάτων ως και μανδροτοίχων και άνευ συγκαταθέσεως των ομόρων ιδιοκτητών. Η έναρξις της κατεδαφίσεως των τελευταίων τούτων δύναται να λάβη χώραν μετά παρέλευσιν 20 ημερών από της νομίμου κοινοποιήσεως της σχετικής εγγράφου ειδοποιήσεως υπό του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτου προς τον όμορον. Εις περίπτωσιν μεσοτοίχου κριθέντος ετοιμορρόπου ο ως άνω περιορισμός δεν έχει εφαρμογήν». Η παρ. 7 αντικατεστάθη ως άνω δια της παρ. 32 του άρθρ. 1 Ν.Δ. 205/1974 (κατωτ. αριθ. 8). 8.Αμφισβήτησις τυχόν της θέσεως του κοινού ορίου των ιδιοκτησιών εν σχέσει προς τον υπό κατεδάφισιν τοίχον και εντεύθεν αμφισβήτησις του δικαιώματος κατεδαφίσεως τούτου δεν εμποδίζει την χορήγησιν αδείας προς κατεδάφισιν του τοίχου και κατασκευήν νέου, της επιλύσεως της διαφοράς αποκειμένης εις τα αρμόδια δικαστήρια. 9.Επί τοίχων ανεγειρομένων εν επαφή προς το κοινόν όριον των ιδιοκτησιών ή επί τοίχων ανεγερθέντων εκατέρωθεν του κοινού ορίου των ιδιοκτησιών κατά τας προϊσχυσάσας διατάξεις απαγορεύεται η διάνοιξις οιωνδήποτε ανοιγμάτων. Ανοίγματα αντικείμενα προς την απαγόρευσιν ταύτην δεν κλείονται δια πράξεως της διοικήσεως, αλλά κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, εκτελουμένης κατά τας διατάξεις της πολιτικής δικονομίας. Χώροι περιλαμβανόμενοι εις τον  συντελεστήν δομήσεως και χώροι μη  περιλαμβανόμενοι εις αυτόνΧώροι κυρίας χρήσεως Άρθρ. 32. 2.Χώροι κυρίας χρήσεως θεωρούνται πάντες οι έχοντες ή δυνάμενοι να αποκτήσουν ελεύθερον ύψος εσωτερικόν τουλάχιστον 2,40 μέτρα εν ταυτώ δε στάθμην δαπέδου υποκειμένην μέχρι και 1,0 μέτρου της στάθμης φυσικής ή τεχνητής του εξ ου η πρόσβασις ή ο φωτισμός πέριξ εδάφους. Χώροι βοηθητικοί ανήκοντες εις τους ως άνω κυρίας χρήσεως χώρους και εν τω αυτώ ορόφω ήτοι λουτρά, αποχωρητήρια κλπ., ως και μαγειρεία περιλαμβάνονται επίσης εις τον συντελεστήν δομήσεως έστω και εάν το δάπεδον αυτών υπόκειται τυχόν περισσότερον του 1,0 μέτρου του πέριξ εδάφους. Μέγιστον ύψος των κτιρίων Ύψος των κτιρίων κατά την πρόσοψιν Ελάχιστον ύψος ορόφων Άρθρ. 35. 6.Το ελεύθερον ύψος των ορόφων κυρίας χρήσεως δεν δύναται να είναι μικρότερον των 2,40 μέτρων των δε βοηθητικής χρήσεως των 2,20 μέτρων. Τα ανωτέρω ελεύθερα ύψη ορόφων εφαρμόζονται και όταν το κτίριον εν όλω ή εν μέρει, λόγω επιτρεπομένων παρεκκλίσεων, εφάπτεται του ενός ή αμφοτέρων των ορίων του οικοπέδου. Φωτισμός και αερισμός των διαμερισμάτων. 