Den första september 2009 påbörjade Titania renovering av vår lägenhet. Badrum, wc, hall skulle göras från grunden + samtliga ytskikt i lägenheten åtgärdas + ny eldragning. Idag ett år senare är de fortfarande inte färdiga. Vi har under ett år levt med lögner, fusk och slarv. Möbler har förstörts och saker försvunnit. Det har fimpats på golv och våra handdukar har använts som trasor. De har plockat av våra verktyg och sågat sönder hyllplan. WC, badrum och hall fick göras om från grunden pga byggfusk. Strömförande elkablar har hängt ut från väggar samtidigt som vi bott i lägenheten med barn. Hela vårt nyköpta kök är förstört pga av att de målat taket utan att täcka skåpen. På andra ställen flagnar takfärgen. Jordade eluttag har visat sig sakna jordkabel. Under sommaren stod ett sovrumsfönster öppet i flera veckor så det har regnat in. I just det rummet skulle inget arbete utföras så vi undrar varför de alls varit inne där. Vi upptäckte att de använt tvättmaskinen genom att det låg skruvbits kvar. Titania var väldigt rediga i början med ordentlig dokumentation och alla papper klara och tydliga. Byggledaren har alltid varit vänligt och kommit med ursäkter och nya löften. Men vad hjälper det när de aldrig blir klara och för varje sak som åtgärdas lyckas förstöra något annat? Så här löd besiktningsmannens utlåtande: Dusch/bad E1.3. Felaktigt fall på många ställen, svackor i golv E1.4. Dåligt fogat på flertalet ställen E1.5. Håligheter vid fogning golv E1.6. Täckbricka saknas för rörgenomföring ny vägg E1.7. Avloppsanslutning TS saknar gummimuff vid golv E1.8. Golv ej plant där WC-stol är monterad ” lutar ca 5mm” E1.9. Golvvärme ut funktion E1.10. Nedre fästet för dusch lös från vägg E1.11. Fogning runt dörrkarm ej utförd E1.12. Fogning tröskel saknas E1.13. Handukstork ej kopplad E1.14. Dörr skadad insida samt utsida E1.15. ÖD ”springa” saknas E1.16. Täckbricka saknas rörgenomföring vid golv E1.17. Kontrollventil ansluter ej mot vägg E1.18. TM ansluten utan vattenlås mot avlopp E1.19. El uttag ej placerad efter kunds önskemål samt saknas för torktumlare E1.20. Sprickor kakel vid dusch WC E1.21. Fog saknas mot vägg E1.22. Håligheter vid fogning golv E1.23. Avloppsanslutning TS saknar gummimuff vid golv E1.24. Lin ej bortaget vid balofix under TS E1.25. Kv ej klamrat samt fel CC mått mellan rör E1.26. Täckbricka ej rätt monterad under TS E1.27. Sprickor i kakel E1.28. Klinkersockel Vägg 4/5 saknas E1.29. Ej fogat runt WC- fot samt plastpluggar skruvhål saknas E1.30. Fog runt dörrkarm samt tröskel ej rengjord E1.31. Dörrfoder ej bytta E1.32. Täckbricka rörgenomföring golv samt vägg saknas E1.33. Lampa ovan skåp ej fastsatt E1.34. Brännmärke ovansida skåp E1.35. Golv ojämnt lagt samt ”bom” på flertalet ställen E1.36. Socklar ej rätt monterade ”sågade” E1.37. Ej mönsterpassning tapet högra väggen samt vägg mot var-dagsrum, ej fackmannamässigt utfört E1.38. Tapet släppt från vägg vid elskåp E1.39. El – schema saknas vid central E1.40. Klinker saknas mot ytterdörr E1.41. Trumma/slits vid tak skador ”bristfällig målad och spacklad” Sov 1 E1.42. Fönsterbänk ej monterad E1.43. Dörrfoder ej rengjord E1.44. Tröskel saknas mellan v-rum och sov 1 Sov 2 E1.45. Dörrfoder ej rengjord E1.46. Tröskel saknas mellan v-rum och sov 2 E1.47. Tak ej målad med samma struktur samt brisfällig spackling E1.48. Bristfällig målning vägg höger E1.49. Ej rengjort/skrapat bakom radiator innan målning Vardagsrum E1.50. Tak ej målad med samma struktur samt brisfällig spackling E1.51. Flertalet ställen tapet ej mönsteranpassad E1.52. Täcklock till antennuttag saknas E1.53. Repor på parkettgolv E1.54. Nya socklar ej monterade 