Endilega sendið mér skilaboð eða á póstfangið babe.ganoush@gmail.com ef ég skyldi lítið droppa við hér á næstunni . t = 80989 & p = 698709 #p698709Ákvað að prufa að henda netinu út og sjá hvort að einnhver sé til í að selja i 7 - 8700k fyrir sangjarnt verð . Og mögulega móðurborði . t = 80910 & p = 698708 #p698708Sé þetta t.d. á amazon en var að hugsa hvort það væru einhverjar búðir með þetta hér . Tölfræði : Sent af kusi — Fim 12. Des 2019 15:19 joispoi skrifaði : Þetta er alveg rétt hjá arons 4 , þetta ætti ekki að vera svona fyrst það er tímaliði , hann á að rjúfa strauminn alveg . Ef við skoðum þetta aðeins , ef tímaliðinn virkar á þetta vandamál eiginlega ekki að geta gerst , helsta sem manni dettur í hug er eitthvað span sé í gangi , sem er langsótt eða að driverinn í led perunni haldi ljósi á henni , sem getur gerst en það er aldrei meira en einhverjar x sekúndur myndi ég halda . Rangar tengingar ættu í flestum tilfellum að slá út rafmagninu á greininni frekar en að búa til svona hegðun . Þannig að þetta á ekki að geta gerst . En það er ekki alltaf allt eins og það á að vera . Ef við tökum sem dæmi ticino rofa sem er algengur í eldri stigahúsum , þá er rofaperan stök og stingst í smá holu í baki rofans , þá liggja tveir stuttir vírbútar frá perunni og maður þarf að tengja í þá , svona til að sjá þetta fyrir sér . Til að lýsi á rofaperunni þarf hún að vera tengd milli fasa og núll , það gengur ekki að tengja annan endann inn á tímaliðann , þar sem þá kviknar bara á henni á sama tíma og loftaperunni . Segjum svo að sá sem er að tengja rofann tengi fasann upp til loftaperunnar . Hinn vírinn frá loftaperunni tengir hann bæði niður í tímaliðann og líka á annan enda rofaperunnar . Hinn endann á rofaperunni tengir hann á núll . Þá lýsir á rofaperunni , en í raun eru þá loftaperan og rofaperan raðtengd . Ef viðnám rofaperunnar er mörgum sinnum hærri en á glóðarperunni lýsir rofaperan en ekki víst að glóðarperan lýsi . Þegar smellt er á veggrofann tengir tímaliðinn glóðarperuna beint á núllið og glóðarperan lýsir . Þannig að allt virkar eins og á að gera á yfirborðinu . Ef nú skipt er um glóðarperuna og sett led pera í staðinn er hún með miklu hærra viðnám en glóðarperan , straumurinn minnkar eitthvað en spennan deilist í hlutfalli við viðnámið og það getur lýst á báðum perum . Ég ætla ekki að fullyrða neitt um að þetta sé svona , vona samt að ég sé amk. að hugsa þetta rétt , hef ekki unnið við rafmagn nokkuð lengi þar sem ég skipti um starfsvettvang og er kannski farinn að ryðga í þessu Er svona uppsetning ekki hliðtengd ? Tölfræði : Sent af Sporður — Fim 12. Des 2019 12:39