Þegar bæta þarf við nettenglum eða færa til , er best að lögð séný órofin lögn frá netskáp að tengli , úr því lagnaefni sem best sinnir netbúnaði dagins í dag sem og næstu kynslóð . Við útboð á lagnavinnu við netlagnir , þarf að vera krafa um amk . Byrjum á töflu sem lýsir einkennum mismunandi netlagna : Gerð ( Nafn ) Lýsing Gamlar lagnir , enn í notkun en löngu hætt að leggja Engin ástæða til að nota > notið Cat 6A eða Cat 8.1 . Cat 7 er ekki viðurkenndur staðal af TIA ( Telecommunications Industry Association ) Alltaf skermaður . Alltaf skermaður . Verum framsýn í lagnavinnu . Í dag árið 2018 er réttast að nota Cat 6A , en munið að framsýni borgar sig á endanum og líklegt að þér verði hampað sem hetju eftir 20 ár að hafa lagt það nýjasta sem var í boði ( Cat 8.1 ) . Verslanir á Íslandi í dag flytja inn það sem rafvirkjar þekkja , og td . virðast Rönning , Reykjafell og Ískraft ekki með nýrra en Cat 6a á vefsíðum sínum þegar þetta er skrifað , en geta alltaf sérpantað . Þá er orðið mjög algengt í dag að fólk , einfaldlega panti sjálft að utan hverskyns vörur . Ákveðin verkfæri þarf og þekkingu til að greina truflanir á netlögn . Fyrsta skrefið er að fara alltaf fram á bandbreiddarmælingu sem framkvæmd er með þess til gerðum mælitækjum . Staðall Svæði Allstaðar Allstaðar í Cat 8.1 er 30 metra hámarkslengdin á link , sem að er deild niður í 24 metra af órofnum kapli , og svo max 3 metra fyrir patch snúrur á báðum endum . Linkur má vera með tveimur tengingum ( sem þýðir engin samsetning ) . Hann greinist í 6 hluta . 11801 - 1 , 11801 - 2 , 11801 - 3 , 11801 - 4 , 11801 - 5 , og 11801 - 6.1 er um almennar kröfur fyrir twisted-pair og ljósleiðara . 5 fyrir gagnaver . 6 fyrir kerfi líkt og stjórnkerfi húsa , brunakerfi , hitastýringar ofl . Ef þú er eigandi byggingar , og í þeim fasa að fara ráða verktaka í lagnavinnu , vertu viss um að hann vinni samkv. ISO / IEC 11801 - ( 1 - 6 ) . Það eru aðalega tvær mismunandi týpur cat Cat 6a lögnum notað í dag , skermaðar og óskermaðar , og oftast talað um F / UTP og U / UPT þar sem það síðarnefnda er óskermað . Sumir nota hugtökin eða skammstafanirnar FTP og UTP til að skilja á milli skermaðra og óskermaðra lagna , en samkvæmt ISO / IEC stöðlum er það ekki rétt . Það eru einnig til S / FTP ( screened / foiled twisted pair ) . Cat 7 lögn er þannig með öll pör skermuð , OG hefur ytri skerm . Cat 6a U / UTP er smíðaður á ákveðinn hátt til að takmarka crosstalk og ANEXT . Þetta gerir Cat 6A U / UTP að mjög sverum kapli , og í engu uppáhaldi hjá rafvirkjum sem bölva ævinlega þegar þeir vita að gerð er krafa um þetta . Skemurinn endurkastar truflunum frá ljósabúnaði , vélum og öðrum hlutum sem framleiða EMI , og á sama hátt endurkastar truflunum frá farsímum og þráðlausum sendum . Skiptir kostnaður mestu máli ? Velja þarf efni út frá staðsetningu lagna með tilliti til brennanleika og hvort lögnin megi gefa frá sér eitraðar lofttengundir við bruna . Stundum eru gögn flutt með rafleiðurum , stundum með ljósleiðurum , og stundum í gegnum loftið þráðlaust , eftir því sem hentar hverju sinni . Ekki þarf í skilningi laganna sérstaka menntun til að leggja netlagnir , hvort sem um ræðir ljósleiðara , Cat 6A eða þráðlaust . Það segir sig nokkuð sjálft , það er ekki lögverndað fag að draga gagnaflutningsþræði í gegnum rör frekar en aðra spotta . Raunin er sú , að netmál eiga lítið skilt með fagi rafvirkja , netmál falla undir upplýsingatækni . Netlangir falla undir netmál og eru þá partur af upplýsingatækni . Td . þegar notaðar sömu lagnaleiðir til gagnaflutnings og orkuflutnings , er mikilvægt að kynna sér mismunandi gerðir af netlögnum og velja það sem hentar með tilliti til hættu á truflunum ( EMI og ANEXT ) .