中電4個月5宗電力事故 環境局促就重大電壓驟降事故設罰則
中電今年首4個月接連發生5宗電力事故， 立法會環境事務委員會昨日（20日）開會，討論中電向機電署提交的報告。機電署指出，報告交代5宗電力事故的成因、跟進工作及改善措施，並提到環境及生態局建議，將重大電壓驟降事故納入現有懲罰機制，為此設立懲罰方案，中電稱仍在考慮有關建議。
機電署指出，政府非常關注中電相繼發生的5宗電力事故，認為影響市民日常生活，且令公眾對電力的穩定供應感到憂慮。機電署除加強就變電站和供電設備的巡查外，亦要求中電全面檢視相關的資產管理系統，包括維修保養安排、抵禦外在因素影響的能力，和外判合約管理等， 以提升其供電可靠性和電力安全。
此外，為減低電壓驟降事故對市民生活的影響，機電署會要求各註冊升降機承辦商調配人手到受影響地區，協助升降機受困的乘客，以及和重置升降機運作。
機電署向立會委員會指出，針對今年1月於青衣發生的首兩宗電力事故， 政府已在2月底向委員會提交資料，現時主要匯報最新的跟進工作；以及其餘3宗事故的報告，機電署分別在4月及本月接獲後，現時呈交委員會。
4月6日輸電系統電壓驟降 中電：龍鼓灘發電廠設備遭雷擊
針對最新一宗事故，中電指事涉龍鼓灘發電廠內的供電設備故障，調查後相信因當日的雷擊引起。事故造成C5和C6主變壓器區域内有軟連接導體輕微受損，未發現其他資產損毀。為避免事故再次發生，中電會加強相關設備抵禦雷擊的能力，包括為避雷系統和相關接地系統進行全面測試和檢討。機電署現正聯同獨立第三方專家，審視中電報告所述成因，及評估其建議的改善措施是否適切。
3月30日輸電系統電壓驟降 中電：十八鄉山火損電纜
中電調查後相信因元朗十八鄉的山火引起，令一組連接荔枝角至元朗的40萬伏特架空電纜線路故障，但期間電力供應沒有中斷。為避免事故再次發生，中電會繼續採取預防措施，減低山火造成電壓驟降的機會和影響，包括在山火較多的季節加強農林巡邏，和以小型無人機評估設備狀況，加強與消防處就山火個案和電壓驟降事故的溝通。機電署已參考獨立第三方專家的意見後，原則確認報告內就事故提出的成因和改善方案。
3月19日元朗凹頭導引線下垂 機電署：中電未適切監察承辦商
中電報告指出，承辦商當日為一組不帶電的40萬伏特架空線路，進行更換架空電纜工作期間，一條非帶電的導引線下垂至行車天橋橋面，最終影響附近的1萬1千伏特供電系統，並導致68個客戶停電，事故中無人受傷。中電調查後發現，承辦商未有依據施工方案安裝所須的「雙滑輪裝置」，並無有效防墮措施以防止導引線過度下垂，及現場承辦商工作人員協調不足。
機電署參考獨立第三方專家的意見後，原則上確認報告内的事故成因。為杜絕同類型事故，中電承諾會加強監察涉事承辦商，並會引進創新科技和數碼技術，提升工地的管理。
政府認為今次事故的成因完全基於人為錯誤，雖然有關工程由中電的承辦商執行，但是中電未有適切地監察涉事承辦商，應當承擔主體責任。機電署認為，中電未能有效監察承辦商和工地的安全管理，已責成中電制訂機制，以確保所有外判承辦商進行高風險工作時採取妥善的安全措施、安排中電員工現場監察，及採用安全智慧工地的相關技術提升安全。機電署亦就事故向中電發警告信，告誡和要求進行高風險工作時，須嚴格執行妥善的安全措施，以免危害公眾安全。
1月7日長安邨安湄樓電力事故 中電：電纜接頭異常提早老化
中電的報告指出，安湄樓的中電變電站內一條11千伏地下電纜的電纜接頭物，經調查發現異常提早出現老化 ，導致該接頭防水功能失效，濕氣因而進入接頭腐蝕內部部件，最終引致絕緣層破損，導致安湄樓部份電力供應中斷，影響388個用戶。報告指出，發生故障的三芯電纜接頭於2000年開始使用，已在系統中使用了約23年。
▼1月1日 青衣中電變電站爆炸噴出白煙▼
1月1日青衣牙鷹洲街變電站電力事故 中電：電纜終端物料瑕疵
中電報告指出，裝設於牙鷹洲街變電站室外的132千伏電纜，因終端內物料有瑕疵，令絕緣層效能隨著使用時間降低，最後出現短路故障和引發霧煙。事故引致短暫電壓驟降，但期間電力供應沒有中斷。報告指出，這類型的電纜終端自1991年起引入中電，目前共有74套使用中。
機電署：青衣兩宗事故的相關檢查完成
機電署指出，對於青衣的兩宗事故，中電已應機電署要求，分別在1月内完成檢查青衣區的電力供應系統，和在2月內完成其他地區裝有同類型電纜接頭和電纜終端的相關檢查工作。機電署亦已對該項檢查進行抽查，並沒有發現不正常的情況。
此外，機電署會繼續跟進中電落實各項改善措施的情況，包括檢討全港輸配電系統的維修保養安排、審視和加強其採購管理、就同類型電纜接頭和電纜終端制定絕緣層狀態評估計劃，以及探討採用創新科技方案進行線上狀態監測。機電署要求中電在2024年內分階段完成上述各項改善措施，並就有關進展定期向機電署匯報。