【明報專訊】佐敦華豐大廈三級火釀5死40傷,本報記者昨天傍晚進入火場觀察,1樓及2樓損毁最嚴重,事隔近兩天仍聞到燒焦味,1樓天花板電線塌下,地下滿佈黑色污水,夾雜破碎瓷器;該層一道防煙門被燒至黑色、外皮剝落。消防處昨指有11層的防煙門損毁,本報記者昨日實測該11層多道防煙門,發現至少3道未能關妥,有防煙門即使用力仍不能關上;另有防煙門關上後仍有一道數厘米門縫。有消防顧問質疑該處防煙門未能符合最新標準。
消防:2月無詳查年檢紀錄
消防處昨日呼籲市民,如就火警拍下事發經過,可以電話或WhatsApp 55791324聯絡消防。本報昨引述消防處報道,消防安全總區人員曾於今年2月9日巡查華豐大廈,並沒發現火警危險;消防處昨日補充,當日巡查目的是檢視消防安全改善工程,當時並沒為所有消防裝置及設備的年檢紀錄詳細調查。截至昨晚10時,火警中5人仍然危殆,1人嚴重,7個月大女嬰情况轉為穩定。
天井連接1樓走廊 矮牆分隔
本報記者昨天傍晚在大廈內觀察,發現位處1樓、火警當天有住客騎在窗口揮手求救的單位,被分成至少6間細房,有房間屬「開門見牀」格局;單位內走廊滿佈雜物,地上仍有大量污水,大門及天花板嚴重熏黑,盡頭的房間門窗仍然打開。其他樓層則未受太大影響,大門亦未有被撬開,晚上有小量住戶返回單位執拾。1樓走廊位置有一道燒黑的大型招牌,隱約可見「卡拉OK」4字,但翻查大廈水牌未見大廈1樓設有娛樂場所。3樓有滅火筒早於2021年1月檢查後,未有再檢查紀錄。
至於懷疑是起火源頭的天井,目測面積約100平方米,連接1樓走廊,有通道可進入,通道以外僅以矮牆和窗戶或鐵絲網相隔,濃煙能從天井蔓延至走廊。該處鄰近的單位外牆變黑,鐵皮簷篷變形變色,有多個破洞;天井亦充滿焚燒痕迹,剩下金屬手推車、一些木製工具、清潔用品及膠桶等。大廈內劏房及賓館林立,大多是「一劏六」形式,低層多個單位房門被撬開,有部分單位則另外用鐵鏈鎖上。
大廈設有3條走火樓梯,最高的16樓為天台。本報記者檢視消防指有問題的11層兩邊樓梯的防煙門,將防煙門打開到最大後觀察能否自然關上,發現3樓、5樓及11樓防煙門呈半開狀態,其中11樓的防煙門即使用力仍不能關上;4樓一道雙掩防煙門關上後仍有一道數厘米門縫。有防煙門貼上中英文「防煙門 要關好」標語。
門縫數厘米 顧問疑難防煙
消防顧問梁錦得觀察本報拍攝的照片,質疑華豐大廈用的是舊式防煙門,以目前標準來說不合格。他指該些防煙門門邊沒有遇熱膨脹的防火條,玻璃面積較大。部分防煙門有崩角甚至不同程度損毁,估計火警前已破損。他以2樓的雙掩防煙門為例,一邊門被熏黑,另一邊則無嚴重變色,估計有人逃生時無關上其中一邊,令高溫和濃煙冒出;另懷疑4樓的門縫令防煙門起不到防煙作用。
天井露天位多電線 顧問疑非法
梁錦得指有防煙門安裝不鏽鋼腳板,令防煙門底部較耐用,如屬後期加工,腳板或會影響關門流暢度。他又指根據舊標準,所有50毫米厚、實木門都可稱防煙門,但新標準下防煙門要經測試檢驗,能抵擋特定高溫才合格。
他又稱,走廊天花板有很多電線,包住電線的PVC膠皮已焚毁,會產生有毒物質,蔓延至樓梯及走火通道;天井亦有很多電線於露天位,估計涉及非法設計,目的是增加電源使用。
10樓住客黃先生稱,大廈十多年前由另一管理公司打理,當時管理費較貴,但質素較好;近10年法團「攞番嚟做」,質素參差,部分樓層防煙門因門鉸位置損壞,經常保持半開,需用力才可關上,情况持續多時。黃又說天井有排水管及鹹水喉,「都幾多人扔垃圾落去」,1樓健身室則有通道可走到平台位置,不時在樓梯口看到有人吸煙,「賓館啲住客(將煙頭)扔嚟扔去」。
相關字詞﹕華豐大廈三級火