Qua theo dõi độ mặn trên sông Cầu Đỏ tại vị trí cửa thu nước của Nhà máy nước (NMN) Cầu Đỏ từ 1-15/4, độ mặn thường xuyên vượt ngưỡng 1.000mg/l. Đây là giá trị độ mặn bắt buộc NMN phải đóng kín cửa thu nước trên sông Cầu Đỏ và vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch để bơm nước trên sông Yên về hồ điều tiết tại NMN Cầu Đỏ.
Mực nước sông Yên thường xuyên hạ thấp, có thời điểm xuống 1,24m. |
Đồng thời, mực nước sông Yên tại đập dâng An Trạch thường hạ thấp vào các ngày nghỉ cuối tuần và dịp nghỉ lễ, khi các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn vận hành xả nước với lưu lượng ít hơn quy định.
Mực nước trên sông Yên tại đập dâng An Trạch có thời điểm đã xuống thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc từ trước đến nay. Điển hình vào lúc 16h ngày 26/2 là 1,24m; lúc 5h15 ngày 15/4/2024 là 1,33m.
Trong khi đó, nếu mực nước sông Yên tại đập dâng An Trạch thấp hơn 1,6m thì Trạm bơm phòng mặn An Trạch cũ công suất 210.000m3/ngày đêm dừng hoạt động. Mực nước sông Yên tại đập dâng An Trạch thấp hơn 1,1m thì cả hai trạm bơm phòng mặn An Trạch mới và cũ có tổng công suất 420.000m3/ngày đêm phải dừng hoạt động hoàn toàn.
Theo UBND TP. Đà Nẵng, hiện nay, nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn vào cao điểm mùa nắng nóng khoảng 360.000m3/ngày đêm, nên việc mực nước trên sông Yên hạ thấp sẽ không đảm bảo vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch mới và có nguy cơ gây thiếu nước sinh hoạt.
Để đảm bảo mực nước cho việc vận hành Trạm bơm phòng mặn An Trạch, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ TN&MT chỉ đạo Cục Quản lý Tài nguyên nước tiếp tục phối hợp với các sở, ngành của TP. Đà Nẵng giám sát chặt chẽ, đôn đốc các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn vận hành theo đúng Quy trình 1865 để đảm bảo cấp đủ nước cho sinh hoạt và sản xuất ở vùng hạ du lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn đến cuối mùa cạn năm nay.
Đà Nẵng đề nghị Bộ TN&MT chỉ đạo xả nước để vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch. |
Đồng thời chỉ đạo các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong trường hợp xả nước phát điện với lưu lượng ít hơn so với quy định tại Quy trình 1865 nhằm đảm bảo các yêu cầu an ninh năng lượng điện thì vẫn phải đảm bảo xả với lưu lượng đủ để duy trì mực nước tại khu vực đập dâng An Trạch không dưới 1.6m, để đảm bảo cấp nước an toàn cho TP. Đà Nẵng.