АО «Гидроремонт-ВКК» выполнил капитальный ремонт гидроагрегата №3 Аушигерской ГЭС. Станция является средней ступенью Каскада Нижне-Черекских ГЭС Кабардино-Балкарского филиала РусГидро.
Целью капитального ремонта было восстановление характеристик деталей гидроагрегата до заводских параметров. Специалисты устранили шероховатость зеркальной поверхности диска подпятника; загрязнение маслованн турбинного подшипника, верхнего и нижнего генераторного подшипников, износ уплотняющих элементов; износ неподвижных лабиринтных уплотнений направляющего аппарата и облицовки крышки турбины; абразивный и кавитационный износ потолочной части крышки турбины и рабочего колеса; абразивный износ цилиндра уплотнения вала турбины, колонн статора спиральной камеры, нижней части статора турбины, посадочного места нижнего кольца направляющего аппарата и внутренней части стаканов направляющего аппарата.
Сборка гидроагрегата, проведение функциональных и приемо-сдаточных испытаний прошли успешно.
Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!