La reparación en la rotura del ducto Los Barreales avanza. Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) se informó que podría terminarse hoy. De ser así, se reanudará el servicio.
Ayer, se realizó el destape total del caño, para ello se debieron instalar retroexcavadoras en ambos extremos. Estos sectores deben estar totalmente secos para que puedan trabajar estos equipos y la hidrogrúa, por lo que se debió secar la cañería y toda el área circundante.
Se indicó que con esta tarea cumplida, los operarios comenzaron con las maniobras de reparación. Una vez descubierto el caño, se seccionaron las partes del ducto donde se encuentra la rotura y se midió la longitud del caño que se necesitó reemplazar.
Una vez establecida esa medida, se cortó el tramo de repuesto que tenía el EPAS en sus depósitos para este caso de fallas, y se transportó al lugar para la instalación.
Como parte de las tareas se esperaba realizar los biseles al caño y se presentarán para su soldadura, que deben ser dos.
En cada una de ellas se colocan con resina 24 paños de fibra de vidrio, 12 mantas y cada 3 de estas se envuelve con gasa para sujeción. Una vez que seca la soldadura, se puede empezar a tapar el caño haciendo carpetas de 30 cm aproximadamente en cada lateral, se aprisiona con un compactador tipo canguro y así sucesivamente hasta tapar el caño.
Se estima que estas tareas restantes estén finalizadas el martes, por lo que se prevé que hoy estarían bombeando en forma normal.
Desde el organismo se está trabajando en comunicación directa con los municipios a los efectos de informar permanentemente los avances de la reparación del acueducto Barreales.
Se solicita a los vecinos realizar un uso responsable del líquido, hasta tanto se normalice el servicio, ante cualquier inconveniente se pueden comunicar con el centro de atención al usuario 0800-2224827.