R32 Monoblock S, 3Ø, 12 kW
Platzsparendes Komplettgerät
Das All-in-One-Außengerät umfasst alle Hydronikkomponenten in einem Paket und sorgt so für Platzeffizienz und vereinfachte Installation.
Bemerkenswerte Leistung bei Kälte
Der große Betriebsbereich gewährleistet eine bemerkenswerte Heizleistung selbst bei extrem kaltem Wetter.
Alle Spezifikationen
SAISONBEDINGTE EFFIZIENZDATEN
-
Saisonbedingte Raumheizungseffizienzklasse (35℃ / 55℃)
-
A+++/A++
-
Saisonbedingte Raumheizungseffizienzklasse (ηS) (35℃ / 55℃)
-
184 / 136
-
SCOP (35℃ / 55℃)
-
4.67 / 3.47
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+7/W+35)
-
Heizleistung (kW)
-
12.00
-
COP
-
4.90
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+2/W+35)
-
Heizleistung (kW)
-
11.00
-
COP
-
3.65
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+7/W+55)
-
Heizleistung (kW)
-
11.00
-
COP
-
2.90
NENNKAPAZITÄT UND EER (A+35/W+18)
-
Kühlleistung (kW)
-
12.00
-
EER
-
4.75
NENNKAPAZITÄT UND EER (A+35/W+7)
-
Kühlleistung (kW)
-
12.00
-
EER
-
3.30
BETRIEBSBEREICH (AUSSENLUFTTEMPERATUR)
-
Heizung und Warmwasser (Min. ~ Max.) (℃)
-
-25 ~ 35
-
Kühlung (Min. ~ Max.) (℃)
-
5 ~ 48
BETRIEBSBEREICH (AUSTRITTSWASSERTEMPERATUR)
-
Heizung (Min. ~ Max.) (℃)
-
15 ~ 65
-
Kühlung (Min. ~ Max.) (℃)
-
5 ~ 27
-
Warmwasser (Min. ~ Max.) (℃)
-
15 ~ 80
KÄLTEMITTEL
-
Typ
-
R32
-
GWP
-
675
-
Vorgeladene Menge (g)
-
2,000
ROHRLEITUNGSANSCHLÜSSE (WASSER)
-
Einlassdurchmesser (Zoll)
-
Male PT 1"
-
Auslassdurchmesser (Zoll)
-
Male PT 1"
KLANGLEISTUNGSPEGEL
-
Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))
-
60 / 56
SOUNDDRUCKPEGEL IN 1 M ENTFERNUNG (UMRECHNEN MIT SWL)
-
Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))
-
52 / 48
SOUNDDRUCKPEGEL IN 5 M ENTFERNUNG (UMRECHNEN MIT SWL)
-
Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))
-
38 / 34
ABMESSUNGEN
-
B × H × T (mm)
-
1,239 x 1,380 x 330
GEWICHT
-
Leer (kg)
-
119.1
AUSSENBEREICH
-
Farbe
-
Warm gray
-
RAL-Code
-
RAL 7044
ENERGIEVERSORGUNG
-
Spannung, Phase, Frequenz (V, Ø, Hz)
-
380-415, 3, 50