R32 Hydrosplit IWT, 3Ø, 16 kW
Wasserleitung ohne Auslaufgefahr
Außen- und Innengerät sind über Wasserleitungen miteinander verbunden, wodurch Kältemittelaustritt verhindert und die Installation vereinfacht wird.
Bemerkenswerte Leistung bei Kälte
Der große Betriebsbereich gewährleistet eine bemerkenswerte Heizleistung selbst bei extrem kaltem Wetter.
Alle Spezifikationen
SAISONALE EFFIZIENZDATEN (HEIZUNG)
-
Saisonbedingte Raumheizungseffizienzklasse (35℃ / 55℃)
-
A+++/A++
-
Saisonbedingte Raumheizungseffizienzklasse (ηS) (35℃ / 55℃)
-
179/135
-
SCOP (35℃ / 55℃)
-
4,55/3,45
DATEN ZUR WASSERERWÄRMUNGSEFFIZIENZ
-
Angegebenes Lastprofil, durchschnittliches Klima
-
L
-
Wassererwärmungseffizienz (ηWH), durchschnittliches Klima
-
120
-
COPDHW, durchschnittliches Klima
-
2,74
-
Effizienzklasse der Warmwasserbereitung, durchschnittliches Klima
-
A+
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+7/W+35)
-
Heizleistung (kW)
-
16.00
-
COP
-
4,8
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+2/W+35)
-
Heizleistung (kW)
-
13,8
-
COP
-
3,6
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+7/W+55)
-
Heizleistung (kW)
-
12.00
-
COP
-
2,8
NENNKAPAZITÄT UND EER (A+35/W+18)
-
Kühlleistung (kW)
-
16.00
-
EER
-
4.00
NENNKAPAZITÄT UND EER (A+35/W+7)
-
Kühlleistung (kW)
-
16.00
-
EER
-
2,5
BETRIEBSBEREICH (AUSSENLUFTTEMPERATUR)
-
Heizung und Warmwasser (Min. ~ Max.) (℃)
-
-25 ~ 35
-
Kühlung (Min. ~ Max.) (℃)
-
5 ~ 48
BETRIEBSBEREICH (AUSTRITTSWASSERTEMPERATUR)
-
Heizung (Min. ~ Max.) (℃)
-
15 ~ 65
-
Kühlung (Min. ~ Max.) (℃)
-
5 ~ 27
-
Warmwasser (Min. ~ Max.) (℃)
-
15 ~ 80
KÄLTEMITTEL
-
GWP
-
675
-
Vorgeladene Menge (g)
-
2,100
-
Typ
-
R32
ROHRLEITUNGSANSCHLÜSSE (WASSER/AUSSENGERÄT)
-
Einlassdurchmesser (Zoll)
-
PT-Stecker 1"
-
Auslassdurchmesser (Zoll)
-
PT-Stecker 1"
ROHRLEITUNGSANSCHLÜSSE (WASSER/INNENGERÄT)
-
Einlass-/Auslassdurchmesser für ODU-Anschluss (Zoll)
-
Buchse G1"
-
Einlass-/Auslassdurchmesser für Raumheizung (Zoll)
-
Buchse G1"
-
Einlass-/Auslassdurchmesser für Warmwasser (Zoll)
-
Buchse G3/4"
-
Rezirkulation (Zoll)
-
Buchse G3/4"
KLANGLEISTUNGSPEGEL (AUSSENGERÄT)
-
Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))
-
63/60
KLANGLEISTUNGSPEGEL (INNENGERÄT)
-
Nennleistung (dB(A))
-
43
SOUNDDRUCKPEGEL IN 5 M ENTFERNUNG (AUSSENGERÄT, UMRECHNEN MIT SWL)
-
Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))
-
41/38
SOUNDDRUCKPEGEL IN 1 M ENTFERNUNG (INNENGERÄT, UMRECHNEN MIT SWL)
-
Nennleistung (dB(A))
-
35
ABMESSUNGEN
-
Außengerät (B × H × T) (mm)
-
950 × 1,380 × 330
-
Innengerät (B × H × T) (mm)
-
601 × 1,812 × 685
GEWICHT
-
Außengerät (leer) (kg)
-
91,7
-
Innengerät (leer) (kg)
-
130.0
AUSSENBEREICH
-
Außengerät (Farbe/RAL-Code)
-
Warmes Grau / RAL 7044
-
Innengerät (Farbe/RAL-Code)
-
Weiß / RAL 9002
ENERGIEVERSORGUNG
-
Spannung, Phase, Frequenz (V, Ø, Hz)
-
380–415, 3, 50