R32 Split 4/6 kW IWT, 1Ø, 6 kW
Keine Gefahr des Einfrierens von Rohren
Die kältebeständigen Kältemittelrohre verhindern das Risiko eines Einfrierens von Rohren, selbst bei längeren Stromausfällen.
Bemerkenswerte Leistung bei Kälte
Der große Betriebsbereich gewährleistet eine bemerkenswerte Heizleistung selbst bei extrem kaltem Wetter.
Alle Spezifikationen
SAISONALE EFFIZIENZDATEN (HEIZUNG)
-
Saisonbedingte Raumheizungseffizienzklasse (35℃ / 55℃)
-
A+++/A++
-
Saisonbedingte Raumheizungseffizienzklasse (ηS) (35℃ / 55℃)
-
183 / 126
-
SCOP (35℃ / 55℃)
-
4.65 / 3.23
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+7/W+35)
-
Heizleistung (kW)
-
6.00
-
COP
-
4.95
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+2/W+35)
-
Heizleistung (kW)
-
4.80
-
COP
-
3.65
NENNKAPAZITÄT UND COP (A-7/W+35)
-
Heizleistung (kW)
-
6.00
-
COP
-
2.98
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+7/W+55)
-
Heizleistung (kW)
-
4.60
-
COP
-
2.90
NENNKAPAZITÄT UND COP (A-7/W+55)
-
Heizleistung (kW)
-
4.60
-
COP
-
1.80
NENNKAPAZITÄT UND EER (A+35/W+18)
-
Kühlleistung (kW)
-
6.00
-
EER
-
4.80
NENNKAPAZITÄT UND EER (A+35/W+7)
-
Kühlleistung (kW)
-
6.00
-
EER
-
3.20
BETRIEBSBEREICH (AUSSENLUFTTEMPERATUR)
-
Heizung und Warmwasser (Min. ~ Max.) (℃)
-
-20 ~ 35
-
Kühlung (Min. ~ Max.) (℃)
-
5 ~ 48
BETRIEBSBEREICH (AUSTRITTSWASSERTEMPERATUR)
-
Heizung (Min. ~ Max.) (℃)
-
15 ~ 55
-
Kühlung (Min. ~ Max.) (℃)
-
5 ~ 27
-
Warmwasser (Min. ~ Max.) (℃)
-
15 ~ 80
KÄLTEMITTEL
-
Typ
-
R32
-
GWP
-
675
-
Vorgeladene Menge (g)
-
1,100
ROHRLEITUNGSANSCHLÜSSE (REF./AUSSENGERÄT)
-
Gas (mm (Zoll))
-
Ø 12.7 (1/2)
-
Flüssigkeit (mm (Zoll))
-
Ø 6.35 (1/4)
-
Länge Standard / Max. (m)
-
5 / 30
-
Niveauunterschied Max. (m)
-
30
-
Max. Länge ohne zusätzliches Laden (m)
-
10
-
Masse der zusätzlichen Referenzladung (g/m)
-
20
ROHRLEITUNGSANSCHLÜSSE (WASSER/INNENGERÄT)
-
Auslassdurchmesser für Raumheizung (Zoll)
-
Male PT 1"
-
Einlassdurchmesser für Raumheizung (Zoll)
-
Male PT 1"
KLANGLEISTUNGSPEGEL (AUSSENGERÄT)
-
Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))
-
58 / 57
KLANGLEISTUNGSPEGEL (INNENGERÄT)
-
Nennleistung (dB(A))
-
44
SOUNDDRUCKPEGEL IN 5 M ENTFERNUNG (AUSSENGERÄT, UMRECHNEN MIT SWL)
-
Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))
-
36 / 35
SOUNDDRUCKPEGEL IN 1 M ENTFERNUNG (INNENGERÄT, UMRECHNEN MIT SWL)
-
Nennleistung (dB(A))
-
36
ABMESSUNGEN
-
Außengerät (B × H × T) (mm)
-
870 × 650 × 330
-
Innengerät (B × H × T) (mm)
-
490 × 850 × 315
GEWICHT
-
Außengerät (leer) (kg)
-
44.7
-
Innengerät (leer) (kg)
-
37.8
AUSSENBEREICH
-
Außengerät (Farbe/RAL-Code)
-
Warm gray / RAL 7044
-
Innengerät (Farbe/RAL-Code)
-
White / RAL 9016
ENERGIEVERSORGUNG
-
Spannung, Phase, Frequenz (V, Ø, Hz)
-
220-240, 1, 50