R32 Split 5/7/9 kW Hydrobox, 1Ø, 5 kW
Keine Gefahr des Einfrierens von Rohren
Bemerkenswerte Leistung bei Kälte
Alle Spezifikationen
SAISONALE EFFIZIENZDATEN (HEIZUNG)
-
Saisonbedingte Raumheizungseffizienzklasse (35℃ / 55℃)
-
A+++/A++
-
Saisonbedingte Raumheizungseffizienzklasse (ηS) (35℃ / 55℃)
-
183 / 126
-
SCOP (35℃ / 55℃)
-
4.65 / 3.23
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+7/W+35)
-
Heizleistung (kW)
-
5.50
-
COP
-
4.90
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+2/W+35)
-
Heizleistung (kW)
-
3.30
-
COP
-
3.52
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+7/W+55)
-
Heizleistung (kW)
-
5.50
-
COP
-
2.70
NENNKAPAZITÄT UND EER (A+35/W+18)
-
Kühlleistung (kW)
-
5.50
-
EER
-
4.60
NENNKAPAZITÄT UND EER (A+35/W+7)
-
Kühlleistung (kW)
-
5.50
-
EER
-
2.80
BETRIEBSBEREICH (AUSSENLUFTTEMPERATUR)
-
Heizung und Warmwasser (Min. ~ Max.) (℃)
-
-25 ~ 35
-
Kühlung (Min. ~ Max.) (℃)
-
5 ~ 48
BETRIEBSBEREICH (AUSTRITTSWASSERTEMPERATUR)
-
Heizung (Min. ~ Max.) (℃)
-
15 ~ 65
-
Kühlung (Min. ~ Max.) (℃)
-
5 ~ 27
-
Warmwasser (Min. ~ Max.) (℃)
-
15 ~ 80
KÄLTEMITTEL
-
Typ
-
R32
-
GWP
-
675
-
Vorgeladene Menge (g)
-
1,500
ROHRLEITUNGSANSCHLÜSSE (REF./AUSSENGERÄT)
-
Gas (mm (Zoll))
-
Ø 15.88 (5/8)
-
Flüssigkeit (mm (Zoll))
-
Ø 9.52 (3/8)
-
Länge Standard / Max. (m)
-
5 / 50
-
Niveauunterschied Max. (m)
-
30
-
Max. Länge ohne zusätzliches Laden (m)
-
10
-
Masse der zusätzlichen Referenzladung (g/m)
-
40
ROHRLEITUNGSANSCHLÜSSE (WASSER/INNENGERÄT)
-
Einlassdurchmesser für Raumheizung (Zoll)
-
Male PT 1"
-
Auslassdurchmesser für Raumheizung (Zoll)
-
Male PT 1"
KLANGLEISTUNGSPEGEL (AUSSENGERÄT)
-
Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))
-
60 / 58
KLANGLEISTUNGSPEGEL (INNENGERÄT)
-
Nennleistung (dB(A))
-
44
SOUNDDRUCKPEGEL IN 5 M ENTFERNUNG (AUSSENGERÄT, UMRECHNEN MIT SWL)
-
Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))
-
38 / 36
SOUNDDRUCKPEGEL IN 1 M ENTFERNUNG (INNENGERÄT, UMRECHNEN MIT SWL)
-
Nennleistung (dB(A))
-
36
ABMESSUNGEN
-
Außengerät (B × H × T) (mm)
-
950 × 834 × 330
-
Innengerät (B × H × T) (mm)
-
490 × 850 × 315
GEWICHT
-
Außengerät (leer) (kg)
-
60.0
-
Innengerät (leer) (kg)
-
38.1
AUSSENBEREICH
-
Außengerät (Farbe/RAL-Code)
-
Warm gray / RAL 7044
-
Innengerät (Farbe/RAL-Code)
-
Noble white / RAL 9016
ENERGIEVERSORGUNG
-
Spannung, Phase, Frequenz (V, Ø, Hz)
-
220-240, 1, 50