Kontinualno praćenje rada toplotnih izvora u cilju poboljšanja energetske efikasnosti sistema u JP Toplana Kraljevo

Keywords: daljinsko grejanje, energetska efikasnost, toplotni izvor, mazut, prirodni gas, toplana, stepen korisnosti, regulacija

Učešće daljinskog grejanja u gradovima u Srbiji je u povećanju i sve se više nameće kao najefikasniji i najekonomičniji oblik grejanja. Energetska efikasnost sistema daljinskog grejanja je imperativ na dobrobit isporučilaca toplotne energije, krajnjih korisnika i društva u celini. Učešće troškova energenata nameće različite aktivnosti u cilju ekonomičnijeg poslovanja, a stepen tehnološke nesavršenosti naših sistema daljinskog grejanja je poznat, tako da imamo dosta prostora za unapređenje postojećeg stanja. Kontinualno praćenje parametara rada sistema daljinskog grejanja od bitnog je značaja za procenu efikasnosti rada i ukazuje na pravce daljeg delovanja. 

Javno energetsko preduzeće "Toplana" Kraljevo nastala je 1966. godine u okviru tadašnjeg stambenog preduzeća. Danas JP "Toplana" radi samostalno, sa svojom osnivačkom delatnošćuproizvodnja i distribucija toplotne energije, kao i sa dodatnim delatnostima: postavljenje cevnih instalacija, izvođenje montažnih mašinskih radova, projektantske usluge i ostali poslovi iz oblasti grejanja i klimatizacije. JP "Toplana" Kraljevo u svom sastavu poseduje pet toplotnih izvora različitih toplotnih kapaciteta: 
"Centralna toplana" sa instalisanom snagom kotlovskih postrojenja od 32,0 MW, koja kao osnovno gorivo koristi prirodni gas a kao alternativno gorivo mazut. Na osnovu regulacionog plana grada Kraljeva planira se proširenje instalisane snage na 50 MW. 
Kotlarnica "Nova Kolonija" ima instalisanu snagu od 27.3 MW koja kao osnovno gorivo koristi prirodni gas a kao alternativno gorivo mazut. U ovoj kotlarnice predviđena je na osnovu KfW -III programa zamena kotlova uz povećanje kapaciteta na 31.5 MW. 
Kotlarnica "Zelena Gora" ima instalisanu snagu od 8.5 MW i kao gorivo koristi mazut. U narednom periodu planira se uvođenje prirodnog gasa, odnosno konverzija kotlarnice sa mazuta na prirodni gas. 
Kotlarnica "OŠ Svetozar Marković" ima instalisanu snagu od 2,5 MW i kao gorivo koristi mazut. U narednom periodu planira se gašenje kotlarnice i priključenje na "Centralnu kotlarnicu". 
Kotlarnica "Higijenski Zavod" ima instalisanu snagu od 1,7 MW i kao gorivo koristi na gas. U narednom periodu planira se uvođenje prirodnog gasa, odnosno konverzija kotlarnice sa mazuta na prirodni gas. 
JP "Toplana" Kraljevo trenutno ima instalisanu snagu od 73.12 MW, dok je toplotni konzum potrošača 84 MW. Preduzeće greje oko 550.000 m 2 prostora od čega je 450.000 m 2 stambenog prostora, 70.000 m 2 poslovnog prostora i 30.000 m 2 povlašćenog prostora (škole, dečija obdaništa i sl.). 

PREGLED OSNOVNIH PARAMETARA

RADA SISTEMA Povećanje cene energenata, njihova uvozna zavisnost, koji primarno utiču na poslovanje energetskog subjekta, nametnulo je potrebu za uvođenjem mera energetske efikasnosti. U cilju povećanja energetske efikasnosti rada sistema u Toplani Kraljevo krenulo se sa realizacijom kontinualnog monitoringa procesa proizvodnje i distribucije toplotne energije. U tabeli 1. dat je zbirni mesečni prikaz osnovnih parametara sistema daljinskog grejanja. 
Tabela 1: Mesečni pregled osnovnih parametara proizvodnje 

Godina


Mesec


Prirodni gas Mazut


Voda


Isporučena toplotna energija Prosecna temperatura

Stepen dani Da bi se realnije sagledali energetski efekti analizirane su izmerene vrednosti utrošene energije za grejanje u zavisnosti od klimatskih pokazatelja koji su se menjali od godine do godine. Ovo je predstavljeno u dijagramu broj 4. 
Kad su u pitanju toplotni izvori predviđena je zamena dotrajalih postojećih kotlova (starosti preko 30 godina), novim kotlovima savremene konstrukcije visokog stepena korisnosti, malog opterećenja plamene cevi, malog stepena emisije zagađujućih komponenti (NOx, CO2) opremljeni modernim automatskim sistemima vođenja gorionika prema procentu O2 u dimnim gasovima i frekventno upravljanim ventilatorima. 
Ugradnja razmenjivača toplote dimnih gasovaekkonomajzera, radi povećanja ukupnog stepena korisnosti kompletnog kotlovskog postrojenja. 
Ugradnja glavnih cirkulacionih pumpi sa frekventnom regulacijom koje imaju mogućnost vođenja sa ∆p=const. prema toplovodnoj mreži. Ovo omogućava upravljanje podstanicama lokalnom automatskom kvanitativno-kvalitativnom regulacijom (regulacija zapreminskog protoka i regulacija temperature u sekundarnom delu instalacije). 
Ugradnja sondi radi prikupljanja svih radnih parametara i uvođenje u SCADA sistem koji omogućava kontinualno praćenje i upravljanje sistemom, u cilju optimalnog rada sistema. Šema sistema data je na sledećoj slici: Sistemima za automatsko praćenje i kontrolu parametara toplotnih izvora opremljene su dve najveće kotlarnice, kotlarnica "Centralna toplana" i "Nova Kolonija". Ceo sistem se upravlja na osnovu spoljašnje temperature kao ulazne veličine, koja je obrađena preko funkcije kliznog dijagrama. 
Jednačinu kliznog dijagrama izlazne temperature određuje polinom 3.stepena : Najnovija saznanja i dostignuća u oblasti kotlovskih postrojenja nameću i primenu normi za kvalitet napojne i kotlovske vode, sa praćenjem i analizom propisanih parametara. Sistem za postizanje kvaliteta kvaliteta napojne vode je kombinacija jonskih izmenjivača i dozirno-regulacionih sistema za kondicioniranje vode, čime se u zatvorenom cirkulacionom sistemu daljinskog grejanja kontinualno kontroliše kvalitet vode u cirkulaciji. Ovo je omogućeno kontrolisanim dodavanjem adekvatnog kompleksnog proizvoda za kondicioniranje vode u cirkulaciju, čime se ispunjavaju sve propisane karakteristike kvaliteta vode. 
IMK-14 -Istraživanje i razvoj u teškoj mašinogradnji Kontinualno praćenje rada toplotnih izvora u cilju poboljšanja energetske efikasnosti sistema u JP Toplana Kraljevo Postojeća distributivna mreža je vrelovodna, ukupne dužine preko 25 km, različitih nazivnih prečnika. Prethodnih godina izvršena je zamena dotrajalih cevi, novim predizolovanim cevima sa malim koeficijentom provođenja toplote i uvođenje sistema za kontinualno praćenje -detekciju curenja. Ovo nam omogućava pouzdan rad sistema sa minimalnim gubicima omekšane vode, kao i brzu i preciznu dijagnostiku eventualnih havarija. Uporedo sa zamenom distributivne mreže vrši se polaganje fiber optičkih kablova čime izgrađujemo infrastrukturu za razvoj računarsko-komunikacionog sistema Toplane. Kada su u pitanju toplotne podstanice, u toku je zamena direktnih toplotnih podstanica sa kompaktnim indirektnim podstanicama, koje se povezuju sa centralnim sistemom nadzora i upravljanja. 3. ZAKLJUČAK Sprovođenjem najnužnijih mera proteklih godina došli smo do zaključka da samo kontinualnim monitoringom parametara rada sistema poboljšali efikasnost rada celokupnog sistema daljinskog grejanja. Analizirajući dobijene podatke dobili smo realnu osnovu za planiranje novih mera za dalje poboljšanje energetske efikasnosti, jer su sprovedene mere samo početak planiranih aktivnosti. Odluka rukovodstva preduzeća da se aktivnije krene u revitalizaciju sistema daljinskog grejanja je bitan korak u pokretanju programa koji vode racionalnom iskorišćenju energije. 

LITERATURA

[1] Todorović, B.: Projektovanje postrojenja za centralno grejanje, Mašinski fakultet, Beograd, 1992. 
[2] Reknagel, Šprenger, Šramek, Čeperković, Grejanje i klimatizacija, Interklima, Vrnjačka Banja, 1995. 
[3] Todorović,B., Klimatizacija, SMEITS, Beograd, 1998. 
[4] Sokolov,J., Toplifikacija i toplotne mreže, Građevinska knjiga, Beograd, 1985 

Energy Efficency Improvement in the District Heating Company JP Toplana Kraljevo by Continual Monitoring of Working Parameters

Goran Cvetkov 1* , Dragan Balšić 1 , Vukašin Simeunović 1 1 JP "Toplana" ,Kraljevo 
The expansion of the district heating systems in Serbia imposes these systems as the most efficient and economic form of heat supply. Energy efficiency of the district heating systems is the imperative for the sake of thermal energy producers, consumers and the whole society. The share of the fuel cost entails different activities for more economical managing of affairs, and the degree of technological imperfection of our district heating systems is known, so there is a lot of space for improvement of the present state. Continual monitoring of working parameters of the district heating systems is of high importance for the evaluation of the efficiency and points out the direction of the future activities. 
Key words: district heating, energy efficiency, heat source, heavy fuel, natural gas, thermo power plant, utilization rate,regulation 

BASIC INFORMATION ABOUT THE PUBLIC DISTRICT HEATING COMPANY JP "TOPLANA" KRALJEVO

Public district heating company "Toplana" Kraljevo was established in 1966 as a part of the housing company that existed at that time. Today JP "Toplana" works independently with its founding activityproduction and distribution of heat energy, and with additional activities: laying of pipe installations, construction, drawing up the plans for heat installations, and other heating, ventilating and air conditioning businesses. JP "Toplana" Kraljevo comprises five boiler rooms with different capacities: 
Central boiler room has the total installed capacity 32.0 MW, which as the primary heat source uses natural gas and with heavy fuel oil as an alternative. The regulation plan for the town Kraljevo plans enlargement of this boiler room to the capacity of 50 MW. The boiler room "Nova Kolonija" has installed capacity of 27.3 MW and uses as the main heat source natural gas and as the alternative heavy fuel oil. In this boiler room, it was planned under the KfW -III program substitution of the present boilers with the enlargement of the capacity to 31.5 MW. The boiler room "Zelena Gora" has installed capacity of 8.5 MW and uses heavy fuel oil as a heat source. There is a plan to convert this boiler room from heavy fuel oil to natural gas. The boiler room "OŠ Svetozar Marković" has installed capacity of 2,5 MW and uses heavy fuel oil as a heat source. There is a plan for this boiler room to be shutdown and consumers to be connected to the Central boiler room. The boiler room "Higijenski Zavod" has installed capacity of 1,7 MW and uses heavy fuel oil as a heat source. It was planned for this boiler room too, to be connected to the national natural gas grid. JP "Toplana" Kraljevo at present has the capacity of 73.12 MW, while at the same time consumers have the heat demand of 84 MW. The district heating company heats 550.000 m 2 that consists of 450.000 m 2 residential area, 70.000 m 2 commercial area, and 30.000 m 2 so-called reduced fare area (schools, kindergarten etc.). 

REVIEW OF THE BASIC WORKING PARAMETERS

The rise of fuel prices, their import dependence, which primary influence managing of affairs of a district heating company, imposed the need for implementation of energy efficiency measures. In order to improve its energy efficiency the company has started with continually monitoring of the production and distribution of heat energy. During the analyzed period the total heated area increased but as it can be seen from the Diagram 1 the specific heat consumption per m 2 decreased due to the implementation of the energy efficiency measures. Although, the company increased the productiono of heat as it can be seen from the Diagram 2. In order to obtain a better picture on implemented measures the measured values of consumed energy in dependence on climate parameters were analyzed. This was shown in the diagram 4. 
The substitution of the old boilers (older than 30 years) that are at the end of their life span was planned, with new contemporary, energy efficient boilers, with small flame pipes loads, and with smaller degree of pollutant emission (NOx, CO). The new boilers should be equipped with automatic burner that are controlled according to the amount of O2 in the flue gases, and that have frequency regulated ventilators. 
Addition of the heat exchangerseconomizer on the boilers in order to increase the energy efficiency was planned too. 
The use of the main circulation pumps with frequency regulation, which have possibility to be driven with ∆p=const. towards heat distribution network. This enables thermal substations to be run with local automatic quantitative-qualitative regulation (regulation of the volume flow and temperature regulation in the building part of installation). 
In order to gather all working parameters and to continually monitor and optimally operates the system, the company mounted probes and implemented the SCADA system that enables continual monitoring and operating the system. The scheme of the system is given in the following figure: 
The two largest boiler rooms "Centralna Toplana" and "Nova kolonija" are equipped with the system for continual monitoring and control of the parameters of a district heating system. The whole system is controlled by the ambient temperature that was an input value, and is determined by a sliding diagram. 
The water temperature that enters into the distribution network on the sliding diagram is determined by the third order polynomial equation: The newest achievements in the boiler's technique impose implementation of the norms for the water quality in the district heating network. The norms require permanent monitoring of the water in the network. This system comprises a combination of ionic exchangers and dosing and regulating systems for water conditioning. 
By this system the quality of the water is continually monitored in the closed system of the heat distribution network. By adding these additives all characteristics of the water according to regulation are fulfilled. The present hot water distribution network is 25 km long with varying pipe diameters. In the analyzed period the company substituted old pipes with new preinsulated pipes. These pipes have low thermal transmittance coefficient and the system for leakage monitoring. This enables a reliable functioning of the system with minor losses of soft water, and prompt detection of potential damages of the piping network. In parallel with the substitution of pipes the company lays the optic cables for development of the communication and control system in the network. 
At present the company substitutes direct heat substations with the indirect compact ones. These are connected to the central system for monitoring and control. 
The 3. CONCLUSION By performing measures of continual monitoring and central control we improved the efficiency of the whole district heating system. Analyzing the results of this monitoring we got the real basis for implementation of new energy efficiency measures, because the realized activities presents just the beginning of what was planned. The decision of the management of the company to revitalize the whole system is an important step in achieving an energy efficient district heating system. 

LITERATURE

[1] Todorović, B.: Projektovanje postrojenja za centralno grejanje, Mašinski fakultet, Beograd, 1992. 
[2] Reknagel, Šprenger, Šramek, Čeperković, Grejanje i klimatizacija, Interklima, Vrnjačka Banja, 1995. 
[3] Todorović,B., Klimatizacija, SMEITS, Beograd, 1998. 
[4] Sokolov,J., Toplifikacija i toplotne mreže, Građevinska knjiga, Beograd, 1985 
[5] Vučetić,R.: Priručnik o uravnoteženju cevnih mreža u grejanju, ventilaciji i klimatizaciji, SMEITS, Beograd, 



  gde je x spoljna temperatura, a y vrednost izlazne temperature. Potprogram za proračun kliznog dijagrama, po standardu IEC 1131.3 Proračunata vrednost postaje set point regulacionih krugova izlazne temperature, gde su izvršni organi trokraki regulacioni ventili. Drugi regulacioni krug kotlarnice predstavlja regulacija pritiska -frekventnim regulatorima kao izvršnim elementima. Procesor u svakom trenutku prati zadati i ostvareni dp, cija se razlika, obradjena PID regulatorom, daje zadati broj obrtaja motora pumpi. -Istraživanje i razvoj u teškoj mašinogradnji G. Cvetkov , D. Balšić , V. Simeunović 




  Дијаграм бр. 5 и бр. 6 показује смањење трошкова реактивне електричне енергије у односу на укупне трошкове електричне енергије у периоду2001-2008. 


[ 5 ]

 5 Vučetić,R.: Priručnik o uravnoteženju cevnih mreža u grejanju, ventilaciji i klimatizaciji, SMEITS, Beograd, IMK-14 -Research & Development in Heavy Machinery 23(2017)3, EN103-109 UDC 621 ISSN 0354-6829 * Corresponding author : JP "Toplana" ,Kraljevo, Srbija, office@toplanakv.rs 




  is ambient temperature, and y is the water temperature that enters into distribution network.The subprogram for calculation of the sliding diagram was taken according to the standard IEC 1131.3.The calculated value becomes the set point of the regulation circles, where executive devices are tree-way regulated valves. The second regulation circle of the boiler room is regulation of the pressure difference in the network with frequency regulators as executive devices. The processor follows the assigned and realized dp, whose value is determined by a PID regulator that gives the rpm of the pump motor. 




  IMK-14 -Research & Development in Heavy Machinery Energy Efficency Improvement in the District Heating Company JP Toplana Kraljevo by Continual Monitoring of Working Parameters 




  diagram No 5 & No 6 show the decreasing of expences for reactive electric energycompearing total expences for electric energy in period 2001-2008. 




  




  




  




  


Godina Mesec Prirodni gas Mazut Voda Isporučena toplotna energija Prosecna temperatura Stepen dani [Nm 3 ] kg [m 3 ] [MWh] °C [/] 2005

  
			IMK-14 -Istraživanje i razvoj u teškoj mašinogradnji IMK-14 -Istraživanje i razvoj u teškoj mašinogradnji		
		decembar	699845	292430	-			9,831.5270	4.1		461.9
			6246461	988855	0			69,350.2941			2413.7
	Godina	januar februar Mesec mart	Prirodni gas 1410550 1464000 [Nm 3 ] 1048340	Mazut 260249 279719 kg 195707	Voda 788 810 [m 3 ] 1054	Isporučena toplotna energija 16,079.7775 16,798.1440 [MWh] 11,976.6606	Prosecna temperatura 1.44 -0.95 °C 5.7	Stepen dani 544.36 558.6 [/] 412.3
		januar april	965090 362940	238680 69407	-	511	11,689.7166 4,165.1278	3.5	11.11	480.5 118.35
		februar oktobar	571721 410450	316700 73534	-	740	8,914.7265 4,654.0762	4.3	10.58	411.6 126.3
	2001	mart april novembar decembar oktobar	499825 281800 1114359 1324936 148000 7135575	99880 106000 201546 259350 40550 1339512	---	1090 472 5465	5,784.7873 3,825.4056 12,657.2767 15,272.8881 1,837.4647 81,	11.2 8.8 10.6	4.75 2.99	241.8 153 427.5 496.31 126
		novembar	915460	157460	-			10,306.0349	4.5		435
		decembar	1565700	305145	-			18,033.1041	-3.2	688.2
			4947596	1264415	0			60,391.2397			2536.1
	Godina	Mesec	Prirodni gas [Nm 3 ]	Mazut kg	Voda [m 3 ]		Isporučena toplotna energija [MWh]	Prosecna temperatura °C	Stepen dani [/]
		januar	1322280	227425	533		14,885.8238	0.7		567.3
		februar	657440	119320	415		7,472.1264	6.6		347.2
	2002	mart april oktobar	535490 313261 269977	99270 53580 51900	443 461 572		6,109.7464 3,523.2006 3,101.3510	9.5 10.7 11.9	294.5 124.5 106.5
		novembar	672250	97340	1012		7,360.4687	9.7		279
		decembar	1460447	263040	1192		16,575.7747	-0.3	598.3
			5231145	911875	4628		59,028.4917			2317.3
	Godina	Mesec	Prirodni gas [Nm 3 ]	Mazut kg	Voda [m 3 ]		Isporučena toplotna energija [MWh]	Prosecna temperatura °C	Stepen dani [/]
		januar	1401138	257640	857		15,962.5815	0.05	587.45
		februar	1342886	250860	959		15,343.5613	-1.65	578.2
	2003	mart april oktobar	939818 356965 458611	163530 69230 87317	793 400 425		10,601.5941 4,107.5181 5,258.6781	6.4 7.6 6.78	390.6 171 183.3
		novembar	747345	138666	720		8,528.3195	8.25	322.5
		decembar	1293410	238791	693		14,746.1765	1.42	544.98
			6540173	1206034	4847		74,548.4291			2778.03
	Godina	Mesec	Prirodni gas [Nm 3 ]	Mazut kg	Voda [m 3 ]		Isporučena toplotna energija [MWh]	Prosecna temperatura °C	Stepen dani [/]
		januar	1495220	274384	664		17,028.1112	-1		620
		februar	[Nm 3 ] 1092470	kg 222188	[m 3 ] 576	[MWh] 12,687.8741	3.07	°C	[/] 446.04
	2004	januar februar mart mart april oktobar	3516150 902410 604500 818480 254675 248578	263350 157110 85605 149678 46848 45304	457 492 447	---	35,708.7517 10,180.6249 6,596.8251 9,315.2564 2,901.6172 2,827.3568	-2.1 3.5 7.3 12.28 8.08 14.65	654.1 434 362.7 338.52 100.8 65.25
		april novembar	85011 928662	41750 163576	811	-	1,264.9371 10,498.3034	7.06	12.3	100.5 358.2
		oktobar decembar	117644 1250495	222777	849	-	1,339.6758 14,165.0696	4.08	10.3	130.5 462.52
	21580	novembar	320901 6088580	127030 1124755	4296	-	4,427.9526 69,423.5887			10	270 2391.33
	Kontinualno praćenje rada toplotnih izvora u cilju poboljšanja energetske efikasnosti sistema u JP Toplana Kraljevo

G. Cvetkov , D. Balšić , V. Simeunović 
603.9508 2683.72 Godina Mesec Prirodni gas Mazut Voda Isporučena toplotna energija Prosecna temperatura Stepen dani [Nm 3 ] kg [m 3 ] [MWh] °C [/] 2006

  
	januar	1638670	398934	686	19,776.6356	-1.96	649.76
	februar	1324320	242545	717	15,076.4191	1.23	497.56
	mart	1031991	186647	554	11,721.6930	6.08	400.52
	april	274896	53156	160	3,161.3806	11.77	108.45
	oktobar	332478	56225	450	3,732.0463	10.2	132
	novembar	980690	169521	920	11,049.9286	6.2	384
	decembar	1401138	257640	1050	15,962.5815	2.4	514.6
		6984183	1364668	4537	80,		

480.6847 2686.89 Godina Mesec Prirodni gas Mazut Voda Isporučena toplotna energija Prosecna temperatura Stepen dani [Nm 3 ] kg [m 3 ] [MWh] °C [/] 2007

  
	januar	1210070	208822	480	13,630.5033	6.2	396.8
	februar	832838	334505	300	11,546.6520	6.4	352.8
	mart	276432	607523	480	9,467.7394	9.5	294.5
	april	105112	288371	110	4,251.1364	9.8	138
	oktobar	633332	110102	650	7,143.1638	7.4	174
	novembar	1351542	239746	510	15,297.9663	3.48	465.6
	decembar	1715085	311862	560	19,499.4525	0.2	582.8

6124411 2100931 3090 80,836.6137 2404.5 Tabela 2: Zbirni pregled osnovnih parametara proizvodnje Godina Prirodni gas Mazut Voda Isporučena toplotna energija Stepen dani Grejna povrsina [Nm 3 ] kg [m 3 ] [MWh] [/] [m 2 ]

  Na dijagramu 1. vidi se očigledno smanjenje proizvedene toplotne energije nakon primenjenih prvih mera energetske efikasnosti iako se na dijagramu broj 2. vidi da je došlo do povećanja proizvodnje i isporuke toplotne energije u periodu posle 2004.godine. 


	rada sistema, na osnovu kojih dolazimo do potrebnih	Dijagra 3: isporučene toplotne energije MWh u zavisnosti
	podataka za planiranje novih mera energetske efikasnosti.		od stepen dana SD
	Mere su usmerene na:	90.000,0000		
	a. toplotne izvore,	80.000,0000		
	b. distributivnu mrežu, Dijagram 1: isporučene toplotne energije po m 2 c. toplotnopredajne podstanice.	50.000,0000 energija 60.000,0000 70.000,0000 (MWh)
	Isporučena toplotna energija	30.000,0000 40.000,0000 proizvedena
		20.000,0000		
	200	10.000,0000		
	180	0,0000		
		2413,7	2536,1	2317,3 2778,03 2391,33 2683,72 2686,89	2404,5
	2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kontinualno praćenje parametara rada sistema kao što 6246461 988855 4947596 1264415 5231145 911875 6540173 1206034 6088580 1124755 7135575 1339512 6984183 1364668 6124411 2100931 3817020 863694 su: potrošnja goriva, gibitak vode u transportu do 186 154 148 181 160 178 165 155 0 20 40 60 80 100 120 140 160 KWh/m2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 godina Dijagram 2: godišnje isporučena toplotna energija MWh 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0,0000 10.000,0000 20.000,0000 30.000,0000 40.000,0000 50.000,0000 60.000,0000 70.000,0000 80.000,0000 90.000,0000 Proizvedena energija (MWh)	0 0 4628 4847 4296 5465 4537 3090 2130 korisnika, potrebe za količinom toplote u funkciji spoljne 69.350,2941 2413,7 372700 60.391,2397 2536,1 393400 59.028,4917 2317,3 398500 74.548,4291 2778,03 412000 69.423,5887 2391,33 435200 81.603,9508 2683,72 457200 80.480,6847 2686,89 487200 80.836,6137 2404,5 520000 45.322,4186 2853,7 550000 temperature, od bitnog su značaja za procenu efikasnosti Dijagram 4: promena vrednosti stepena dana po godinama 2635 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 godina vrednost stepen dana stvarna vrednost stepen dana stepen dani Stepen dan za Kraljevo

Table 1 :

 1 Monthly review of the basic heat production parameters 


	Year		Natural gas	Heavy fuel oil	Water	Delivered heat energy	Average temperature	Degree days
		Month	[Nm 3 ]	kg	[m 3 ]	[MWh]	°C	[/]
		januar	3516150	263350	-	35,708.7517	-2.1	654.1
		februar	902410	157110	-	10,180.6249	3.5	434
		march	604500	85605	-	6,596.8251	7.3	362.7
		april	85011	41750	-	1,264.9371	12.3	100.5
		october	117644		-	1,339.6758	10.3	130.5
		november	320901	127030	-	4,427.9526	10	270
	21580	december	699845	292430	-	9,831.5270	4.1	461.9

Table 2 :

 2 Summed review of the basic heat production parameters 


	Year	Natural gas	Heavy fuel oil	Water	Delivered heat energy	Degree days	Surface
		[Nm 3 ]	kg
Kontinualno praćenje rada toplotnih izvora u cilju poboljšanja energetske efikasnosti sistema u JP Toplana Kraljevo