Assessment of the Methods of Electrical Energy Rationalization in Kuwaiti Mosques using Hourly Analysis Program )HAP(

Keywords: Cooling load, Conditioning system, Programmable thermostat, Lighting systems, Infusion rate

The energy crisis, especially electricity consumption, is a crisis that plagues the world in general and Kuwait in particular. The Ministry of Electricity and Water in Kuwait )2009( said that the high temperature in the summer months, sometimes reach to 50 degrees celsius in the shade, leads to increase demand in the air-conditioning loads. The study aims to assess the methods of electrical energy rationalization in Kuwaiti mosques using the simulation software )HAP(. Since the mosques are located in separate areas of Kuwait and operate simultaneously, one of the mosques was selected as an example to find the best way to conserve energy. The results showed that, there are several possible ways to reduce the air-conditioning loads. Replacement incandescent bulbs with the energy-saving bulbs, installing programmable thermostat technology and control the infusion rate, lead to energy savings up to 32%, 2.9% and 11.4% respectively. The study also demonstrated the impact of other ways in reducing the rate of consumption, as: area of glass )1.7%(, direction of the building )2%(, the heat transfer coefficient of the building and the windows )11.4%( and outside color of the building )4.2%(. Moreover, the wall color is more influential than roof color and the selection of insulation material and thickness is very important as it reduces cooling load up to 35%. All of these factors may help in lowering the rates of energy consumption in mosques and hence contribute in the reduction of greenhouse gases and pollutants. 




  ‫البوليسترين‬ ‫ألواح‬ ‫من‬ ‫طبقة‬ ‫إضافة‬ ‫أثر‬ 19 ‫الجدول‬ ‫من‬ ‫يتضح‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫انخفض‬ ‫حيث‬ ‫األصلية،‬ ‫الجدار‬ ‫طبقات‬ ‫على‬ ‫المبثوق‬ ‫الوفر‬ ‫وبحساب‬ ‫العازلة.‬ ‫الطبقة‬ ‫إضافة‬ ‫عند‬ % 3.3 ‫بنسبة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫يمكن‬ ‫العزل‬ ‫تكلفة‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫العزل‬ ‫تكلفة‬ ‫مع‬ ‫ومقارنته‬ ‫الحاصل‬ ‫سنوات‬ ‫حساب‬ ‫يمكن‬ ‫حيث‬ ‫تقريبا‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫خالل‬ ‫استرجاعها‬ ‫د‬ 348( ‫التكييف‬ ‫طن‬ ‫من‬ ‫الوفر‬ ‫نسبة‬ ‫ضرب‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫االسترجاع‬ ‫ك)‬ ‫(د‬ 1740 ‫هو‬ ‫والناتج‬ ‫سنوات)‬ 5( ‫المتوقعة‬ ‫السنوات‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫ك)‬ ‫ويوضح‬ ‫ك).‬ ‫د‬ 1500( ‫أضيف‬ ‫الذي‬ ‫العزل‬ ‫تكلفة‬ ‫يغطي‬ ‫المبلغ‬ ‫وهذا‬ ‫بسماكات‬ ‫نباتة)‬ ‫(مخلفات‬ ‫العزل‬ ‫من‬ ‫طبقة‬ ‫إضافة‬ ‫أثر‬ 20 ‫الجدول‬ ‫التكييف،‬ ‫وحمل‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الحراري‬ ‫االنتقال‬ ‫معامل‬ ‫على‬ ‫مختلفة‬ ‫ومعامل‬ ‫العازلة‬ ‫الطبقة‬ ‫سمك‬ ‫بين‬ ‫عكسيا‬ ‫تناسبا‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫ويتضح‬ ‫قل‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫حيث‬ ‫التكييف،‬ ‫وحمل‬ ‫الحراري‬ ‫االنتقال‬ ‫إلى‬ ‫(صفر)‬ ‫الفعلية‬ ‫القيمة‬ ‫من‬ ‫العزل‬ ‫سمك‬ ‫زاد‬ ‫عندما‬ % 6.8 ‫بنسبة‬ ‫تقليل‬ ‫فى‬ ‫العازلة‬ ‫الطبقة‬ ‫سمك‬ ‫أثر‬ ‫على‬ ‫مؤشر‬ ‫وهذا‬ ‫سم،‬ 15.24 ‫التبريد.‬ ‫حمل‬ ‫حمل‬ ‫في‬ ‫للوفر‬ ‫المئوية‬ ‫النسبة‬ ‫على‬ ‫المستخدمة‬ ‫الطرق‬ ‫أثر‬ :1 ‫شكل‬ ‫الحاسوبية‬ ‫المحاكاة‬ ‫لعملية‬ ‫بالنسبة‬ ‫التكييف‬ 


‫التكييف‬ ‫طن‬ ‫على‬ ‫اإلنارة‬ ‫حمل‬ ‫أثر‬ )1)

  ‫المقدمة‬ ‫من‬ ‫الكويت‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫اإلسالمية‬ ‫والشؤون‬ ‫األوقاف‬ ‫وزارة‬ ‫تعتبر‬ ‫واإلرشاد‬ ‫التوعية‬ ‫على‬ ‫نشاطها‬ ‫يقف‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ‫الفاعلة،‬ ‫الوزارات‬ ‫التربية‬ ‫كوزارة‬ ‫الوزارات‬ ‫باقي‬ ‫مع‬ ‫التعاون‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫يتعدى‬ ‫بل‬ ‫فقط،‬ ‫مع‬ ‫تعاونها‬ ‫وأيضا‬ ‫الوزارات،‬ ‫من‬ ‫وغيرهما‬ ‫والماء‬ ‫الكهرباء‬ ‫ووزارة‬ ‫وغيرها‬ ‫المهندسين‬ ‫كجمعية‬ ‫المهنية‬ ‫والجمعيات‬ ‫الخيرية‬ ‫الجمعيات‬ ‫الكهرباء‬ ‫وزارة‬ ‫تواصل‬ ‫لألفراد.‬ ‫الشخصي‬ ‫السلوك‬ ‫تحسين‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫األمر‬ ‫وامتد‬ ‫الترشيد‬ ‫بمسألة‬ ‫الخاص‬ ‫الوعي‬ ‫نشر‬ ‫في‬ ‫جهودها‬ ‫والماء‬ ‫والنقابية،‬ ‫األهلية‬ ‫الجهات‬ ‫أو‬ ‫الحكومية‬ ‫سواء‬ ‫األخرى‬ ‫الجهات‬ ‫إلى‬ ‫اإلستراتيجية‬ ‫الغايات‬ ‫من‬ ‫جعلت‬ ‫قد‬ ‫األوقاف‬ ‫وزارة‬ ‫أن‬ ‫حتى‬ ‫التنموية‬ ‫األنشطة‬ ‫لتعزيز‬ ‫غاية‬ ‫المساجد‬ ‫بمجاالت‬ ‫المتعلقة‬ ‫واألهداف‬ ‫المسجد،‬ ‫داخل‬ ‫لها‬ ‫المناسبة‬ ‫البيئة‬ ‫إيجاد‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المحافظة‬ ‫إلى‬ ‫الدعوة‬ ‫هدف‬ ‫الغاية‬ ‫هذه‬ ‫أهداف‬ ‫ضمن‬ ‫من‬ ‫وجعلت‬ ‫الطاقة‬ ‫ترشيد‬ ‫إن‬ ‫اإلسراف.‬ ‫وعدم‬ ‫المرافق‬ ‫وصيانة‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫على‬ ‫والالزمة‬ ‫المتوفرة‬ ‫الكهربائية‬ ‫الطاقة‬ ‫لموارد‬ ‫األمثل‬ ‫االستخدام‬ ‫يعنى‬ ‫أو‬ ‫إنتاجياتهم‬ ‫أو‬ ‫مستخدميها‬ ‫براحة‬ ‫المساس‬ ‫دون‬ ‫المنـــشأة‬ ‫لتشغيل‬ ‫أدائها،‬ ‫كيفية‬ ‫أو‬ ‫فيها‬ ‫المستخدمة‬ ‫والمعدات‬ ‫األجهزة‬ ‫بكفاءة‬ ‫المساس‬ ‫االستهالك،‬ ‫عملية‬ ‫من‬ ‫والنتائج‬ ‫الفوائد‬ ‫أفضل‬ ‫تحقيق‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫التكاليف‬ ‫وتوفير‬ ‫الفاقد،‬ ‫وتجنب‬ ‫الهدر،‬ ‫وقف‬ ‫ومنها‬ ‫بأن‬ ‫المعلوم‬ ‫ومن‬ ‫العام.‬ ‫الجانب‬ ‫أو‬ ‫الشخصي‬ ‫الجانب‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ‫ذلك‬ ‫المجتمع‬ ‫رقي‬ ‫على‬ ‫دليل‬ ‫الكهرباء‬ ‫استهالك‬ ‫في‬ ‫والترشيد‬ ‫االقتصاد‬ ‫البيئي‬ ‫التلوث‬ ‫من‬ ‫والحد‬ ‫التقليل‬ ‫في‬ ‫يساهم‬ ‫ألنه‬ ‫وتقدمه،‬ ‫وحضارته‬ ‫يسهم‬ ‫كما‬ ‫الطاقة‬ ‫هذه‬ ‫توليد‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫الحراري‬ ‫االحتباس‬ ‫وغازات‬ ‫تنموية‬ ‫مشاريع‬ ‫إقامة‬ ‫يمكن‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫والتي‬ ‫األموال‬ ‫توفير‬ ‫في‬ ‫لتجنب‬ ‫القائمة‬ ‫الشبكات‬ ‫وتأهيل‬ ‫جديدة‬ ‫كهربائية‬ ‫شبكات‬ ‫وبناء‬ ‫للبلد‬ ‫وتفاقم‬ ‫الكهربائية‬ ‫الطاقة‬ ‫كمية‬ ‫في‬ ‫النقص‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫األزمات‬ .)2007 ‫وخضير،‬ ‫(الخفاف‬ ‫الطاقة‬ ‫على‬ ‫الطلب‬ ‫األخرى‬ ‫الدول‬ ‫وفي‬ ‫خاص‬ ‫بشكل‬ ‫الكويت‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫المساجد‬ ‫إن‬ ‫من‬ ‫تحتويه‬ ‫بما‬ ‫والمستقلة‬ ‫الجادة‬ ‫بالدراسات‬ ‫تحظ‬ ‫لم‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫باقي‬ ‫عن‬ ‫والروحانية‬ ‫الدينية‬ ‫والخصوصية‬ ‫المعمارية‬ ‫الطبيعة‬ ‫باإلستهالك‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫وبخاصة‬ ‫اليسير،‬ ‫بالنزر‬ ‫إال‬ ‫اإلنشائية‬ ‫المباني‬ )Al-Homoud, et al.2005) ‫دراسة‬ ‫خلصت‬ ‫الطاقة.‬ ‫وحفظ‬ ‫األخرى‬ ‫المباني‬ ‫أنواع‬ ‫عن‬ ‫متميزة‬ ‫واعتبارها‬ ‫بالمساجد‬ ‫بالتعريف‬ ‫الصالة،‬ ‫بأوقات‬ ‫والمرتبط‬ ‫المتقطع‬ ‫بالتشغيل‬ ‫تتصف‬ ‫التي‬ ‫بوظيفتها‬ ‫على‬ ‫ينعكس‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫الوقت،‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫المساجد‬ ‫تشغيل‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ ‫فيها‬ ‫االعتماد‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫المناطق‬ ‫في‬ ‫وخاصة‬ ‫الطاقة‬ ‫استخدام‬ ‫طلب‬ ‫الحرارة‬ ‫درجة‬ ‫لتحقيق‬ ‫التدفئة‬ ‫أو‬ ‫للتبريد‬ ‫الميكانيكية‬ ‫الوسائل‬ ‫على‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫المصلين‬ ‫تمكين‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫وأشارت‬ ‫المريحة.‬ ‫ذلك‬ ‫يتحقق‬ ‫أن‬ ‫يلزم‬ ‫مريحة‬ ‫حرارة‬ ‫درجة‬ ‫ذات‬ ‫بيئة‬ ‫في‬ ‫الصلوات‬ ‫الكهربائية.‬ ‫للطاقة‬ ‫استهالك‬ ‫بأقل‬ ‫للحرارة،‬ ‫المبنى‬ ‫اكتساب‬ ‫على‬ ‫المؤثرة‬ ‫العوامل‬ ‫معرفة‬ ‫يجب‬ ‫اإلنارة‬ ‫من‬ ‫المنبعثة‬ ‫كالحرارة‬ ‫داخلية‬ ‫العوامل‬ ‫هذه‬ ‫أكانت‬ ‫سواء‬ ‫األجهزة‬ ‫أو‬ ‫المبنى‬ ‫يشغلون‬ ‫الذين‬ ‫القاطنون‬ ‫أو‬ ‫االصطناعية‬ ‫عوامل‬ ‫نتيجة‬ ‫أو‬ ‫المبنى‬ ‫داخل‬ ‫المتواجدة‬ ‫الكهربائية‬ ‫والمعدات‬ ‫والمنتقلة‬ ‫الشمس‬ ‫أشعة‬ ‫تأثير‬ ‫من‬ ‫المكتسبة‬ ‫كالحرارة‬ ‫أخرى‬ ‫خارجية‬ ‫أو‬ ‫واألرضيات،‬ ‫واألسقف‬ ‫الداخلية‬ ‫الخارجية،‬ ‫الحوائط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المبنى.‬ ‫غرف‬ ‫إلى‬ ‫المتسرب‬ ‫والهواء‬ ‫التهوية‬ ‫هواء‬ ‫مع‬ ‫المحمولة‬ ‫من‬ ‫للتقليل‬ ‫للمبنى‬ ‫اإلنشائي‬ ‫بالهيكل‬ ‫االهتمام‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫لذا‬ ‫خصائص‬ ‫دراسة‬ ‫أن‬ )2002) ‫اإلسكوا‬ ‫تقرير‬ ‫يذكر‬ ‫العوامل.‬ ‫تلك‬ ‫آثار‬ ‫شكله‬ ‫وتحديد‬ ‫الشمسية،‬ ‫الطاقة‬ ‫بمتغيرات‬ ‫وعالقته‬ ‫المبنى،‬ ‫موقع‬ ‫وتوجيهه‬ ‫الطوابق)،‬ ‫وعدد‬ ‫الطبقي،‬ ‫واالرتفاع‬ ‫األفقي،‬ ‫(المقطع‬ ‫الفتحات‬ ‫حجم‬ ‫واختيار‬ ‫الشمس،‬ ‫لحركة‬ ‫بالنسبة‬ ‫المناسب‬ ‫بالشكل‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫يسهل‬ ‫المبنى‬ ‫واجهات‬ ‫في‬ ‫ومواقعها‬ ‫والنوافذ)‬ ‫(األبواب‬ ‫يؤدي‬ ‫وبالتالي‬ ‫وشتاء،‬ ‫صيفا‬ ‫إليه‬ ‫الداخل‬ ‫الحراري‬ ‫اإلشعاع‬ ‫كميات‬ ‫للمبنى.‬ ‫التكييف‬ ‫أحمال‬ ‫تخفيض‬ ‫إلى‬ ‫يأخذ‬ ‫لم‬ ‫بالكويت‬ ‫والتقني‬ ‫الفني‬ ‫الجانب‬ ‫أن‬ ‫البحث‬ ‫مشكلة‬ ‫تكمن‬ ‫البلدان‬ ‫في‬ ‫حدث‬ ‫كما‬ ‫الكهرباء‬ ‫ترشيد‬ ‫قضية‬ ‫في‬ ‫الدراسة‬ ‫من‬ ‫حظه‬ ‫الكهرباء‬ ‫استهالك‬ ‫في‬ ‫واضح‬ ‫إسراف‬ ‫ثمة‬ ‫وأن‬ ‫خاصة‬ ‫الصناعية،‬ ‫األفراد.‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫منها‬ ‫الحكومية‬ ‫سواء‬ ‫األصعدة‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫والوسائل‬ ‫الحديثة‬ ‫والفنية‬ ‫التقنية‬ ‫الطرق‬ ‫استخدام‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫المساجد،‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫االستهالك‬ ‫ترشيد‬ ‫في‬ ‫المتاحة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫وبخاصة‬ ‫المستوى‬ ‫العالية‬ ‫العلمية‬ ‫الخبرات‬ ‫ونقص‬ ‫تدني‬ ‫والخطوة‬ ‫األولى‬ ‫اللبنة‬ ‫يعد‬ ‫والذي‬ ‫الكويتية‬ ‫للبيئة‬ ‫المالئم‬ ‫التصميم‬ ‫(وزارة‬ ‫الطاقة‬ ‫على‬ ‫الطلب‬ ‫وخفض‬ ‫المشكلة‬ ‫هذه‬ ‫حل‬ ‫في‬ ‫األساسية‬ .)2009 ‫والماء،‬ ‫الكهرباء‬ ‫المختلفة‬ ‫التكييف‬ ‫أحمال‬ ‫ومقارنة‬ ‫حساب‬ ‫إلى‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬ ‫في‬ ‫الكهربائية‬ ‫الطاقة‬ ‫استهالك‬ ‫لترشيد‬ ‫الطرق‬ ‫أفضل‬ ‫واختيار‬ .)HAP -4.2) ‫الحاسوبي‬ ‫البرنامج‬ ‫باستخدام‬ ‫الكويت‬ ‫بدولة‬ ‫المساجد‬ ‫تعاني‬ ‫التي‬ ‫األزمة‬ ‫تقليص‬ ‫في‬ ‫للمساهمة‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫أهمية‬ ‫تأتي‬ ‫الناجم‬ ‫التلوث‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫الكهرباء‬ ‫نقص‬ ‫فى‬ ‫سواء‬ ‫الكويت‬ ‫منها‬ ‫االستهالك‬ ‫خفض‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫مما‬ ‫اإلجمالية‬ ‫الكويت.‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫للعالج‬ ‫ومستوصف‬ ‫ومسجد‬ ‫أطفال‬ ‫روضة‬ ‫على‬ % 25 ‫و‬ % 37 ‫و‬ % 46 ‫بلغت‬ ‫الترشيد‬ ‫نسبة‬ ‫أن‬ ‫النتائج‬ ‫أوضحت‬ ‫وأوصت‬ ‫للبرمجة.‬ ‫القابل‬ ‫الحرارة‬ ‫منظم‬ ‫استخدام‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫األماكن‬ ‫في‬ ‫للبرمجة‬ ‫القابل‬ ‫الحرارة‬ ‫منظم‬ ‫باستخدام‬ ‫الدراسة‬ ‫التي‬ ‫الحرارة‬ ‫كمية‬ ‫مراعاة‬ ‫أهمية‬ ‫الدراسة‬ ‫وبينت‬ ‫مستمر.‬ ‫بشكل‬ ‫تعمل‬ ‫أجهزة‬ ‫توقف‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫فيه‬ ‫الحرارة‬ ‫تخزين‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المبنى‬ ‫يكتسبها‬ ‫على‬ ‫الطلب‬ ‫زيادة‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ينتج‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫حيث‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫التكييف‬ ‫لتقليل‬ ‫أكبر‬ ‫فترة‬ ‫معا‬ ‫والضاغط‬ ‫المكيف‬ ‫عمل‬ ‫واستمرار‬ ‫التكييف‬ . ‫المبنى‬ ‫في‬ ‫المختزنة‬ ‫الحرارة‬ ‫اإلنارة‬ ‫تأثير‬ )Joseph Lam et al., 2006) ‫دراسة‬ ‫تناولت‬ ‫والتدفئة‬ ‫التبريد‬ ‫أحمال‬ ‫على‬ ‫(المتوهج)‬ ‫الفتيل‬ ‫ذي‬ ‫المصباح‬ ‫بواسطة‬ ‫ال‬ ‫اإلضاءة‬ ‫كثافة‬ ‫حمل‬ ‫في‬ ‫التغير‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫أشارت‬ ‫حيث‬ ‫الصين،‬ ‫في‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫بل‬ ‫لإلضاءة‬ ‫الكهربائية‬ ‫الطاقة‬ ‫استعمال‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫يؤثر‬ ‫التخفيض‬ ‫أن‬ ‫الدراسة‬ ‫وبينت‬ ‫الحيز.‬ ‫تدفئة‬ ‫أو‬ ‫لتبريد‬ ‫المطلوبة‬ ‫الطاقة‬ ‫زيادة‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫في‬ ‫المستهلكة‬ ‫الكهربائية‬ ‫الطاقة‬ ‫في‬ ‫الماكينات،‬ ‫سعة‬ ‫بنفس‬ ‫الشتاء‬ ‫أشهر‬ ‫في‬ ‫تدفئته‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫الحيز‬ ‫اإلسكوا‬ ‫تقرير(‬ ‫في‬ ‫وجاء‬ ‫الصيف.‬ ‫فصل‬ ‫في‬ ‫التبريد‬ ‫متطلبات‬ ‫وتقليل‬ ‫استهالك‬ ‫خفض‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫الكفاءة‬ ‫عالية‬ ‫أجهزة‬ ‫استخدام‬ ‫أن‬ )2002 ‫الطاقة‬ ‫استهالك‬ ‫وترشيد‬ ‫األحمال‬ ‫إدارة‬ ‫استرايتيجيات‬ ‫الكويت‬ ‫في‬ ‫السكنية‬ ‫المنازل‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫طبقت‬ ‫والتي‬ ‫الدراسة‬ ‫وأشارت‬ ‫المزدوج‬ ‫الزجاج‬ ‫ذات‬ ‫النافذة‬ ‫على‬ ‫التظليل‬ ‫رقائق‬ ‫استخدام‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫من‬ % 4.7 ‫وإلى‬ ‫للتكييف‬ ‫الالزمة‬ ‫الطاقة‬ ‫من‬ % 6.7 ‫خفض‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫للمبنى.‬ ‫الكلية‬ ‫الطاقة‬ ‫في‬ ‫الحراري‬ ‫العزل‬ ‫وسائل‬ ‫استخدام‬ ‫جدوى‬ ‫الدراسات‬ ‫أثبتت‬ ‫والقدرة‬ ‫للتكييف‬ ‫المطلوبة‬ ‫القصوى‬ ‫األحمال‬ ‫تخفيض‬ ‫يمكن‬ ‫حيث‬ ‫المبنى‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫والتركيبات‬ ‫المعدات‬ ‫حجم‬ ‫وتقليص‬ ‫الالزمة‬ ‫الكهربائية‬ ‫مع‬ ‫الطويل‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫الطاقة‬ ‫استهالك‬ ‫تخفيض‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫القصير‬ ‫والماء،‬ ‫الكهرباء‬ ‫(وزارة‬ ‫المستثمرة‬ ‫للمبالغ‬ ‫مؤكد‬ ‫اقتصادي‬ ‫ربح‬ ‫ضمان‬ ‫اإلسكوا‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫كما‬ ‫الطاقة‬ ‫كمية‬ ‫في‬ ‫الوفر‬ ‫نسبة‬ ‫وتتراوح‬ .)2009 ‫وذلك‬ % 75 -% 25 ‫بين‬ ‫الحراري‬ ‫العزل‬ ‫الستخدام‬ ‫نتيجة‬ )2002) ‫العزل‬ ‫وسمك‬ ‫ونوعية‬ ‫جهة،‬ ‫من‬ ‫البناء‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫المواد‬ ‫لنوعية‬ ‫طبقا‬ ‫أخرى.‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫المستخدم‬ ‫الحراري‬ ‫تصميم‬ ‫كيفية‬ ‫أثر‬ ‫إلى‬ )Alanzi et al.,2009( ‫دراسة‬ ‫تطرقت‬ ‫وقد‬ ‫الكويت،‬ ‫في‬ ‫مبان‬ ‫مجمع‬ ‫لمكاتب‬ ‫الطاقة‬ ‫كفاءة‬ ‫على‬ ‫المبنى‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫توصلوا‬ ‫التي‬ ‫النتائج‬ ‫الدراسة‬ ‫لتلك‬ ‫المؤلفون‬ ‫أبان‬ ‫بشكل‬ ‫المباني‬ ‫على‬ ‫عملها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الحاسوبية‬ ‫المحاكاة‬ ‫نتائج‬ ‫تحليل‬ ‫عدة‬ ‫ألشكال‬ ‫الحسبان‬ ‫في‬ ‫األخذ‬ ‫التحليل‬ ‫عملية‬ ‫عند‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫كامل،‬ ‫النوافذ‬ ‫وأنواع‬ ‫للحائط‬ ‫النافذة‬ ‫ونسب‬ ‫للعرض‬ ‫الطول‬ ‫ونسبة‬ ‫للمباني‬ ‫المستخدمة.‬ ‫والنوافذ‬ ‫المبنى‬ ‫تصميم‬ ‫في‬ ‫رئيسيا‬ ‫دورا‬ ‫المبنى‬ ‫اتجاه‬ ‫يلعب‬ ‫وحينما‬ ‫الشمس.‬ ‫ألشعة‬ ‫مباشرة‬ ‫تتعرض‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫وخاصة‬ ‫واألبواب‬ ‫نتيجة‬ ‫حرارة‬ ‫تكسب‬ ‫فإنها‬ ‫الشمس‬ ‫ألشعة‬ ‫معرضة‬ ‫الجدران‬ ‫تكون‬ ‫كمية‬ ‫أن‬ ‫إدراك‬ ‫أيضا‬ ‫المهم‬ ‫ومن‬ ‫والمنتشرة.‬ ‫المباشرة‬ ‫األشعة‬ ‫نوعا‬ ‫متواضعة‬ ‫تعتبر‬ ‫الشمالية‬ ‫الحوائط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المنتقلة‬ ‫الحرارة‬ ‫الشمس‬ ‫إليه‬ ‫تصل‬ ‫ما‬ ‫نادرا‬ ‫الشمالي‬ ‫الكرة‬ ‫نصف‬ ‫ألن‬ ‫نظرا‬ ‫ما‬ ‫للناحية‬ ‫وبالنسبة‬ ‫جدا،‬ ‫حادة‬ ‫تكون‬ ‫الشمس‬ ‫أشعة‬ ‫ميل‬ ‫زاوية‬ ‫وكذلك‬ ‫تترك‬ ‫الشمس‬ ‫أشعة‬ ‫ألن‬ ‫نظرا‬ ‫الشمالية‬ ‫من‬ ‫قليال‬ ‫أكبر‬ ‫تكون‬ ‫الشرقية‬ ‫أقصاها‬ ‫إلى‬ ‫الحرارة‬ ‫درجة‬ ‫ترتفع‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫المبنى‬ ‫من‬ ‫الجانب‬ ‫هذا‬ ‫أما‬ ‫الشمالي.‬ ‫االتجاه‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫السقوط‬ ‫زاوية‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫اليوم‬ ‫خالل‬ ‫الشمس‬ ‫ألشعة‬ ‫تتعرض‬ ‫فإنها‬ ‫الجنوبية‬ ‫الناحية‬ ‫تواجه‬ ‫التي‬ ‫الحوائط‬ ‫وكذلك‬ ‫الظهر‬ ‫بعد‬ ‫والمبكرة‬ ‫الصباح‬ ‫من‬ ‫المتأخرة‬ ‫الساعات‬ ‫خالل‬ ‫كمية‬ ‫في‬ ‫زيادة‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫وينتج‬ ‫السابقة‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫تكون‬ ‫السقوط‬ ‫زاوية‬ ‫الحرارة‬ ‫كمية‬ ‫فإن‬ ‫الغرب‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫الغرف،‬ ‫داخل‬ ‫المنتقلة‬ ‫الحرارة‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫الشمس‬ ‫ألشعة‬ ‫تتعرض‬ ‫ألنها‬ ‫كبيرة‬ ‫تكون‬ ‫للحوائط‬ ‫المنتقلة‬ ‫عمودية‬ ‫تكون‬ ‫تكاد‬ ‫السقوط‬ ‫زاوية‬ ‫كذلك‬ ‫الغروب‬ ‫وقت‬ ‫وحتى‬ ‫الظهر‬ ‫(ونوس،4002).‬ ‫أهمية‬ ‫إلى‬ )Alajmi and Hanby, 2008( ‫دراسة‬ ‫تطرقت‬ ‫وتقييم‬ ‫التكييف‬ ‫أحمال‬ ‫لتحديد‬ ‫الحاسوبية‬ ‫المحاكاة‬ ‫برامج‬ ‫تطبيق‬ ‫المناخ‬ ‫ذات‬ ‫الكويت‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫للبنايات‬ ‫الطاقة‬ ‫استهالك‬ ‫الطاقة‬ ‫حماية‬ ‫كود‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫وأشارت‬ ‫الحار.‬ ‫الصحراوي‬ ‫إصداره‬ ‫تم‬ ‫حيث‬ ‫قديما‬ ‫يعتبر‬ ‫والماء‬ ‫الكهرباء‬ ‫وزارة‬ ‫الصادرعن‬ ‫أنه‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫تحديثه،‬ ‫يتم‬ ‫ولم‬ ‫ساريا‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫ومازال‬ ‫3891م‬ ‫عام‬ ‫في‬ ‫تؤخذ‬ ‫ولم‬ ‫وفعالية‬ ‫كفاءة‬ ‫أكثر‬ ‫مستجدة‬ ‫وتقنيات‬ ‫منتجات‬ ‫ظهور‬ ‫تم‬ ‫الحكومة‬ ‫دعم‬ ‫أن‬ ‫الدراسة‬ ‫وبينت‬ ‫القديم.‬ ‫اإلصدار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫االعتبار‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫الجديدة‬ ‫التقنيات‬ ‫من‬ ‫الوزارة‬ ‫استفادة‬ ‫وعدم‬ ‫للكهرباء‬ ‫المحلي.‬ ‫االستهالك‬ ‫في‬ ‫وإسراف‬ ‫زيادة‬ ‫من‬ ‫المصنعة‬ ‫الكبيرة‬ ‫البرامج‬ ‫من‬ )HAP-4.2) ‫برنامج‬ ‫يعتبر‬ Hourly Analysis) ‫اختصار‬ ‫وهو‬ ،)2003) ‫كاريير‬ ‫شركة‬ ‫قبل‬ ‫المناطق‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ظروف‬ ‫يناسب‬ ‫لكي‬ ‫تصميه‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ ،)Program ‫وهو‬ ‫الكويت.‬ ‫دولة‬ ‫ومنها‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫دول‬ ‫المناطق‬ ‫هذه‬ ‫ومن‬ ‫بتصميم‬ ‫المتعلقة‬ ‫الوظائف‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫حاسوبي‬ ‫برنامج‬ ‫وغيرها،‬ ‫التجارية‬ ‫المباني‬ ‫في‬ ‫الهواء‬ ‫وتكييف‬ ‫والتهوية‬ ‫التدفئة‬ ‫أنظمة‬ ‫كما‬ ‫لألنظمة‬ ‫تصميم‬ ‫وعمل‬ ‫الحمل‬ ‫بحساب‬ ‫البرنامج‬ ‫يقوم‬ ‫حيث‬ ‫يعتمد‬ ‫كما‬ ‫الطاقة.‬ ‫تكاليف‬ ‫وحساب‬ ‫المبنى‬ ‫لطاقة‬ ‫محاكاة‬ ‫بعمل‬ ‫يقوم‬ ‫مهندسي‬ ‫جمعية‬ ‫مطبوعات‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫على‬ ‫حساباته‬ ‫في‬ ‫البرنامج‬ ‫يعتمد‬ . )AHVACE 2005( ASHRAE ‫المعتمدة‬ ‫والتدفئة‬ ‫التكييف‬ ‫الخاص‬ ‫والنظام‬ ‫بالمكان‬ ‫المتعلقة‬ ‫العوامل‬ ‫تعريف‬ ‫على‬ ‫البرنامج‬ ‫اختيار‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الطقس‬ ‫وخصائص‬ ‫بيانات‬ ‫إدخال‬ ‫يتم‬ ‫بالمشروع.‬ ‫العرض‬ ‫خط‬ ‫وإدخال‬ ‫الدولة،‬ ‫اختيار‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫المنطقة،‬ ‫أو‬ ‫القارة‬ ‫الحرارة‬ ‫ودرجة‬ ‫البحر‬ ‫سطح‬ ‫عن‬ ‫المدينة‬ ‫وارتفاع‬ ‫الطول‬ ‫وخط‬ ‫صيفا‬ ‫التصميمية‬ ‫الرطبة‬ ‫الحرارة‬ ‫ودرجة‬ ً ‫صيفا‬ ‫التصميمية‬ ‫الجافة‬ ً ‫شتاءا‬ ‫التصميمية‬ ‫الجافة‬ ‫الحرارة‬ ‫ودرجة‬ ً ‫صيفا‬ ‫اليومي‬ ‫والمدى‬ ‫الطقس‬ ‫صفاء‬ ‫ودرجة‬ ً ‫شتاءا‬ ‫التصميمية‬ ‫الرطبة‬ ‫الحرارة‬ ‫ودرجة‬ ‫لصفاء‬ ً ‫تبعا‬ ‫الشمسي‬ ‫اإلشعاع‬ ‫قيمة‬ ‫لتصحيح‬ ‫الرقم‬ ‫هذا‬ ‫يستخدم‬ ‫حيث‬ ‫القيمة‬ ‫الرقم‬ ‫هذا‬ ‫ويأخذ‬ ‫الضباب،‬ ‫ووجود‬ ‫بالغيوم‬ ‫تلبدها‬ ‫أو‬ ‫السماء‬ ‫والقيمة‬ ‫العادية‬ ‫للظروف‬ )1) ‫والقيمة‬ ً ‫تماما‬ ‫الصافية‬ ‫للسماء‬ )1.15) ‫نسبة‬ ‫إدخال‬ ‫يتم‬ ‫كما‬ ‫كثيف.‬ ‫ضباب‬ ‫أو‬ ‫غيوم‬ ‫وجود‬ ‫حال‬ ‫في‬ )0.85) ‫وتحدد‬ ‫بالمبنى‬ ‫المحيطة‬ ‫األرض‬ ‫عن‬ ‫الشمسي‬ ‫اإلشعاع‬ ‫انعكاسية‬ ‫المحيطة‬ ‫السطوح‬ ‫عن‬ ‫المنعكس‬ ‫الشمسي‬ ‫اإلشعاع‬ ‫قيمة‬ ‫النسبة‬ ‫هذه‬ ‫للمبنى،‬ ‫الحراري‬ ‫الحمل‬ ‫على‬ ‫بالتالي‬ ‫تؤثر‬ ‫والتي‬ ‫المدروس‬ ‫بالمبنى‬ ‫يتم‬ ‫كما‬ ‫بالمبنى.‬ ‫المحيطة‬ ‫األرض‬ ‫لطبيعة‬ ً ‫تبعا‬ ‫النسبة‬ ‫هذا‬ ‫وتتغير‬ ‫وتستخدم‬ ‫بالمبنى،‬ ‫المحيطة‬ ‫لألرض‬ ‫الحرارية‬ ‫الناقلية‬ ‫قيمة‬ ‫إدخال‬ ‫والجدران،‬ ‫لألرضية‬ ‫الحرارية‬ ‫األحمال‬ ‫احتساب‬ ‫عند‬ ‫القيمة‬ ‫هذه‬ ‫ويتم‬ ‫المحيطة.‬ ‫واألرض‬ ‫التربة‬ ‫لتركيبة‬ ً ‫تبعا‬ ‫الناقلية‬ ‫قيمة‬ ‫وتتغير‬ ‫شهر‬ ‫وآخر‬ ‫شهر‬ ‫أول‬ ‫بتحديد‬ ‫وذلك‬ ‫الصيف،‬ ‫أشهر‬ ‫تحديد‬ ‫كذلك‬ ‫في‬ ‫موجبة‬ ‫قيمة‬ ‫الرقم‬ ‫ويأخذ‬ ‫غرينتش‬ ‫مع‬ ‫التوقيت‬ ‫فرق‬ ‫وإدخال‬ ‫شرق‬ ‫الموقع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫سالبة‬ ‫وقيمة‬ ‫غرينتش‬ ‫غرب‬ ‫الموقع‬ ‫كان‬ ‫حال‬ ‫الجدران‬ ‫تعريف‬ ‫يتم‬ ‫وجد.‬ ‫إن‬ ‫الصيفي‬ ‫التوقيت‬ ‫وإدخال‬ ‫غرينتش‬ ‫أو‬ ‫الخارجية‬ ‫للجدران‬ ‫الكلي‬ ‫الحرارة‬ ‫انتقال‬ ‫عامل‬ ‫بتحديد‬ ‫واألسقف‬ ‫لون‬ ‫حالة‬ ‫إدخال‬ ‫يتم‬ ‫كما‬ ‫الشمس،‬ ‫ألشعة‬ ‫المعرضة‬ ‫فقط‬ ‫األسقف‬ ‫والذي‬ ‫غامق)‬ ‫متوسط،‬ ‫(كاشف،‬ ‫الخارجي‬ ‫السقف‬ ‫أو‬ ‫الجدار‬ ‫سطح‬ ‫تعريفها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫العوامل‬ ‫من‬ ‫االمتصاصية.‬ ‫عامل‬ ‫قيمة‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫الحرارة‬ ‫انتقال‬ ‫عامل‬ ‫وإدخال‬ ‫النافذة‬ ‫وعرض‬ ‫ارتفاع‬ ‫تحديد‬ ‫عامل‬ ‫انتقال‬ ‫عامل‬ ‫تحديد‬ ‫ويتم‬ . ‫الكلي‬ ‫التظليل‬ ‫عامل‬ ‫و‬ ‫للنافذة‬ ‫الكلي‬ ‫وقيمة‬ ‫الكلية‬ ‫الباب‬ ‫مساحة‬ ‫إدخال‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫للباب‬ ‫الكلي‬ ‫الحرارة‬ ‫إن‬ ‫الزجاجية‬ ‫المساحة‬ ‫وقيمة‬ ‫للباب‬ ‫الكلي‬ ‫الحرارة‬ ‫انتقال‬ ‫عامل‬ ‫عامل‬ ‫وقيمة‬ ‫للزجاج‬ ‫الحرارة‬ ‫انتقال‬ ‫عامل‬ ‫وقيمة‬ ‫الباب‬ ‫في‬ ‫وجدت‬ ‫الزجاج.‬ ‫تظليل‬ ‫المغيصب»‬ ‫«بدرية‬ ‫لمسجد‬ ‫العامة‬ ‫المواصفات‬ ‫بعض‬ :1 ‫جدول‬ ‫تعريف‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫وهي‬ ‫بالطقس،‬ ‫المتعلقة‬ ‫البيانات‬ )1.3) ‫الكويت.‬ ‫جو‬ ‫مع‬ ‫لتتناسب‬ ‫بها‬ ‫الحاسوبي‬ ‫البرنامج‬ ‫الحرارة‬ ‫ومنظم‬ ‫الناس‬ ‫وتواجد‬ ‫باإلنارة‬ ‫المتعلقة‬ ‫البيانات‬ )2.3) ‫الناس،‬ ‫وتواجد‬ ‫اإلنارة‬ ‫عمل‬ ‫افتراض‬ ‫وتم‬ ‫(الثيرموستات)،‬ ‫يوم‬ ‫ساعات‬ ‫خالل‬ ‫مستمر‬ ‫بشكل‬ ‫الحرارة‬ ‫منظم‬ ‫تشغيل‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫بالنسبة‬ ‫المكان‬ ‫شغل‬ ‫نسبة‬ ‫تغير‬ ‫افتراض‬ ‫تم‬ ‫بينما‬ ‫الجمعة،‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫األسبوع.‬ ‫أيام‬ ‫لباقي‬ ‫الناس‬ ‫تواجد‬ ‫أو‬ ‫لإلضاءة‬ ‫الحرارة.‬ ‫منظم‬ ‫عمل‬ ‫كيفية‬ ‫لتوضيح‬ ‫جدول‬ ‫واالتجاهات‬ ‫واألسقف‬ ‫الحائط‬ ‫بطبقات‬ ‫المتعلقة‬ ‫البيانات‬ )3.3) ‫المسجد‬ ‫أن‬ ‫الحاسوبي‬ ‫البرنامج‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫المتحصل‬ ‫النتائج‬ ‫أوضحت‬ 126.1 kw ‫تقابل‬ ‫والتي‬ ‫تكييف‬ ‫طن‬ 35.9 ‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫الدراسة‬ ‫مجال‬ ‫التكييف‬ ‫أحمال‬ ‫قيمة‬ ‫وتعتبر‬ ‫بها.‬ ‫المقارنة‬ ‫سيتم‬ ‫التي‬ ‫القيمة‬ ‫وهي‬ ‫االفتراضية‬ ‫القيمة‬ ‫من‬ ‫قريبة‬ ‫المحاكاة‬ ‫برنامج‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬ ‫الناتجة‬ ‫اإلنارة‬ ‫قيمة‬ ‫بفرض‬ ‫التكييف‬ ‫لعملية‬ ‫محاكاة‬ ‫عمل‬ ‫تم‬ ‫تساوي‬ ‫التكييف‬ ‫أحمال‬ ‫إجمالي‬ ‫أن‬ ‫ووجد‬ ‫القصوى،‬ ‫القيمة‬ ‫وهي‬ ‫الموجود‬ ‫الفعلي‬ ‫الكلي‬ ‫اإلنارة‬ ‫حمل‬ ‫اعتبار‬ ‫تم‬ ‫عندما‬ ‫لكن‬ ،35.9 ‫مما‬ ،33.1 ‫التكييف‬ ‫أحمال‬ ‫إجمالي‬ ‫أصبح‬ ‫واط)‬ 7780( ‫المسجد‬ ‫في‬ ‫بنسبة‬ ‫و‬ ‫تكييف‬ ‫طن‬ 2.8 ‫بمقدار‬ ‫قل‬ ‫التكييف‬ ‫أحمال‬ ‫إجمالي‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫موضح‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫كويتيا،‬ ‫دينارا‬ 812 ‫الوفر‬ ‫قيمة‬ ‫ليصبح‬ ،% 7.7 ‫السنوية‬ ‫التكلفة‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ 7 ‫الجدول‬ ‫في‬ ‫المقارنة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الموفرة‬ ‫المصابيح‬ ‫تكلفة‬ ‫عن‬ % 80 ‫بنسبة‬ ‫أقل‬ ‫المتوهجة‬ ‫للمصابيح‬ ‫أعلى‬ ‫للطاقة‬ ‫الموفر‬ ‫لسعرالمصباح‬ ‫السنوية‬ ‫التكلفة‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫للطاقة‬ ‫زادت‬ ‫بينما‬ ‫كويتي،‬ ‫دينار‬ 142.4 ‫بمقدار‬ ‫المتوهجة‬ ‫المصابيح‬ ‫من‬ ‫الموفرة‬ ‫المصابيح‬ ‫عن‬ ‫المتوهجة‬ ‫للمصابيح‬ ‫الكلي‬ ‫التكييف‬ ‫طن‬ ‫تكلفة‬ ‫الموفرة‬ ‫المصابيح‬ ‫فإن‬ ‫الكلية‬ ‫التكاليف‬ ‫مقارنة‬ ‫عند‬ ‫لذا‬ .% 32 ‫بنسبة‬ ‫دينارا‬ 2960.6 ‫بمقدار‬ ‫المتوهجة‬ ‫المصابيح‬ ‫من‬ ‫تكلفة‬ ‫أقل‬ ‫للطاقة‬ ‫للطاقة‬ ‫الموفرة‬ ‫المصابيح‬ ‫أهمية‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬ ‫مما‬ % 30.3 ‫بنسبة‬ ‫كويتيا‬ ‫أما‬ ‫المادية.‬ ‫التكلفة‬ ‫تقليل‬ ‫وبالتالي‬ ‫للتكييف‬ ‫الكلي‬ ‫الحمل‬ ‫تقليل‬ ‫في‬ ‫ب‬ ‫والمتمثلة‬ ‫الكهربائية‬ ‫الطاقة‬ ‫لوحدة‬ ‫الفعلية‬ ‫التكلفة‬ ‫صعيد‬ ‫على‬ ‫الحقيقية‬ ‫الكهرباء‬ ‫تكلفة‬ ‫في‬ ‫الوفر‬ ‫نسبة‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫س)،‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫فلس/‬ 40) .8 ‫الجدول‬ ‫في‬ ‫موضح‬ ‫هو‬ ‫كما‬ % 33 ‫إلى‬ ‫تصل‬ 


	‫الحراري‬ ‫الفقد‬ ‫في‬ ‫زيادة‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫ذاته‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫أنها‬ ‫بيد‬ ‫أكثر‬ ‫االستهالك.‬ ‫الرتفاع‬ ‫الرئيسية‬ ‫المسببات‬	‫استهالك‬ ‫لترشيد‬ ‫حاليا‬ ‫المستخدمة‬ ‫واألساليب‬ ‫االستهالك‬
	‫وعندئذ‬ ‫التبريد)،‬ ‫أو‬ ‫(التدفئة‬ ‫التكييف‬ ‫أحمال‬ ‫في‬ ‫زيادة‬ ‫يسبب‬ ‫مما‬ ‫هذه‬ ‫استخدام‬ ‫أثر‬ ‫ومعرفة‬ ‫المدروسة‬ ‫الحالة‬ ‫نتائج‬ ‫ومناقشة‬ ‫تحليل‬ )5)	‫الهندسية‬ ‫الشؤون‬ ‫إدارة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫وذلك‬ ‫الكهربائية،‬ ‫الطاقة‬
	‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫أهمية‬ ‫وتتلخص‬ ‫الطاقة.‬ ‫لتوليد‬ ‫الزائد‬ ‫الوقود‬ ‫إحراق‬ ‫من‬ ‫يلي:‬ ‫ما‬ ‫فى‬ ‫من‬ ‫تقلل‬ ‫التي‬ ‫الطرق‬ ‫واستخدام‬ ‫التقنيات‬ ‫وتطبيق‬ ‫تنفيذ‬ ‫حال‬ ‫في‬ )1) ‫األوقاف‬ ‫ووزارة‬ ‫للدولة‬ ‫جمة‬ ‫مزايا‬ ‫هناك‬ ‫سيكون‬ ‫الكهرباء‬ ‫استهالك‬ ‫في‬ ‫الكهرباء‬ ‫وزارة‬ ‫وعلى‬ ‫االستهالك،‬ ‫فاتورة‬ ‫قيمة‬ ‫تخفيض‬ ‫في‬ ‫للكهرباء‬ ‫المنتجة‬ ‫المحطات‬ ‫على‬ ‫الزائدة‬ ‫األحمال‬ ‫وخفض‬ ‫تقليل‬ ‫مشاريع‬ ‫تمويل‬ ‫في‬ ‫الترشيد‬ ‫بسبب‬ ‫المالية‬ ‫الوفورات‬ ‫من‬ ‫واالستفادة‬ ‫أخرى.‬ ‫تنموية‬ ‫استهالك‬ ‫تقليل‬ ‫في‬ ‫يساعد‬ ‫الكهربائية‬ ‫الطاقة‬ ‫استهالك‬ ‫ترشيد‬ )2) ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫سامة‬ ‫وعوادم‬ ‫ملوثات‬ ‫احتراقه‬ ‫عن‬ ‫ينتج‬ ‫الذي‬ ‫الوقود‬ ‫الحراري.‬ ‫االحتباس‬ ‫غازات‬ ‫السابقة‬ ‫الدراسات‬ ‫البنايات‬ ‫تكييف‬ ‫أن‬ )Gopal Maheshwari et al., ‫أشار)0102‬ ‫لذا‬ ‫للكهرباء‬ ‫العام‬ ‫السنوي‬ ‫االستهالك‬ ‫من‬ % 40 ‫حوالي‬ ‫يستهلك‬ ‫كبير‬ ‫تأثير‬ ‫وذو‬ ‫الطاقة‬ ‫استهالك‬ ‫في‬ ‫رئيسيا‬ ‫عامال‬ ‫يعتبرالتكييف‬ ‫بحيث‬ ‫النوافذ‬ ‫تصميم‬ ‫في‬ ‫المثلى‬ ‫الطريقة‬ ‫هو‬ ‫التصميمي‬ ‫الحل‬ ‫يكون‬ ‫التكييف‬ ‫وأحمال‬ ‫الطبيعية‬ ‫اإلضاءة‬ ‫متطلبات‬ ‫بين‬ ‫تواؤم‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫أهمية‬ ‫وتبرز‬ ‫المبنى.‬ ‫في‬ ‫الكهربائية‬ ‫للطاقة‬ ‫أقل‬ ‫استهالكا‬ ‫يحقق‬ ‫مما‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫النافذة‬ ‫األشعة‬ ‫كمية‬ ‫تقليل‬ ‫في‬ ‫العازل‬ ‫الزجاج‬ ‫استخدام‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫لذا‬ ‫للمكان،‬ ‫تسربها‬ ‫الممكن‬ ‫الحرارة‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫وبالتالي‬ ‫من‬ ‫والرؤية‬ ‫الشفافية‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫النوافذ‬ ‫زجاج‬ ‫استخدام‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫تحقيق‬ ‫ويمكن‬ ‫الطبيعية،‬ ‫اإلضاءة‬ ‫دخول‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫واالستعانة‬ ‫خاللها‬ ‫منخفض‬ ‫حراري‬ ‫انتقال‬ ‫معامل‬ ‫ذي‬ ‫زجاج‬ ‫استخدام‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫وتجدر‬ ‫التكييف.‬ ‫أحمال‬ ‫في‬ ‫المستهلكة‬ ‫الكهربائية‬ ‫الطاقة‬ ‫من‬ ‫يقلل‬ ‫مما‬ ‫ألشعة‬ ‫تعرضها‬ ‫ومدى‬ ‫النافذة‬ ‫اتجاه‬ ‫معرفة‬ ‫أهمية‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫أنواعا‬ ‫هناك‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ‫منها،‬ ‫المناسب‬ ‫النوع‬ ‫الختيار‬ ‫وذلك‬ ‫الشمس‬ ‫واأللوان‬ ‫السمك‬ ‫ذي‬ ‫والمزدوج‬ ‫المفرد‬ ‫العادي‬ ‫الزجاج‬ ‫من‬ ‫مختلفة‬ ‫بالنوافذ‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫الشمسي‬ ‫التحكم‬ ‫ذو‬ ‫الزجاج‬ ‫وكذلك‬ ‫المختلفة‬ ‫من‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫بعضها‬ ‫يختلف‬ ‫التي‬ ‫األنواع‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫الذكية،‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫الخارج‬ ‫نحو‬ ‫الحراري‬ ‫الحمل‬ ‫وموصلية‬ ‫النفاذية‬ ‫حيث‬ .)2006 ‫(حيان‬ ‫إليها‬ ‫أشار‬ ‫كما‬ ‫الصفات‬ ‫رقائق‬ ‫أن‬ )Gopal Maheshwari et al.,2010) ‫أشار‬ ‫الوسائل‬ ‫إحدى‬ ‫هي‬ ‫االنتقائية‬ ‫الطيفية‬ ‫الخواص‬ ‫ذات‬ ‫النوافذ‬ ‫تظليل‬ ‫سهلة‬ ‫وهي‬ ‫الطاقة‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫استخدامها‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫والتقنيات‬ ‫بنطاق‬ ‫التقنية‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫تطبيق‬ ‫وأن‬ ‫العامة،‬ ‫للمنشآت‬ ‫التركيب‬ ‫في‬ ‫فعالة‬ ‫أداة‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الكويتي‬ ‫الوطني‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫واسع‬ ‫الكهربائية.‬ ‫التكييف‬ ‫طن‬ ‫المستخدم/‬ ‫الفعلي‬ ‫التبريد‬ ‫اإلضاءة‬ ‫المستخدمة‬ ‫عدد‬ ‫األبواب‬ ‫المعرضة‬ ‫للمحيط‬ ‫الخارجي‬ ‫عدد‬ ‫النوافذ‬ ‫و‬ ‫نوعيتها‬ )m 2 ) ‫المساحة‬ ‫الحرم‬ ‫الفناء‬ ‫النساء‬ ‫المجموع‬ ‫مركزي‬ ‫تكييف‬ ‫طن‬ 43 Energy Effficiency Ratio = EER»7 ‫الفلوريسنت‬ + ‫الفلوريسنت‬ ‫المدمجة‬ 60 13 ‫زجاج‬ ‫مزدوج‬ 330.6 106 73.5 510.1 ‫البحث‬ ‫وطرق‬ ‫منهجية‬ ‫مما‬ ‫الفنية‬ ‫مواصفاتها‬ ‫في‬ ً ‫تقريبا‬ ‫متشابهة‬ ‫الكويت‬ ‫مساجد‬ ‫أغلب‬ ‫إن‬ ‫«بدرية‬ ‫مسجد‬ ‫اختيار‬ ‫تم‬ ‫ولقد‬ ‫الدراسة.‬ ‫نتائج‬ ‫لتعميم‬ ‫فرصة‬ ‫يعطي‬ ‫الدراسة،‬ ‫لهذه‬ ‫البرنامج‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫التطبيق‬ ‫مجال‬ ‫ليكون‬ ‫المغيصيب»‬ ‫المسجد،‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫المطلوبة‬ ‫والمعلومات‬ ‫البيانات‬ ‫توافر‬ ‫بسبب‬ ‫وذلك‬ ‫الدراسة.‬ ‫مجال‬ ‫المسجد‬ ‫بيانات‬ 1 ‫الجدول‬ ‫ويوضح‬ ‫كالتالي:‬ ‫الدراسة‬ ‫خطوات‬ ‫وكانت‬ ‫لتحديد‬ ‫الدراسة‬ ‫بموضوع‬ ‫المتعلقة‬ ‫السابقة‬ ‫الدراسات‬ ‫مراجعة‬ )1) ‫الطاقة.‬ ‫استهالك‬ ‫على‬ ‫المؤثرة‬ ‫العوامل‬ ‫والمتضمنةاآلتي:‬ ‫بالدراسة‬ ‫المتعلقة‬ ‫البيانات‬ ‫جمع‬ )2) ‫وزارة‬ ‫لبيانات‬ ‫طبقا‬ ‫للكهرباء‬ ‫المساجد‬ ‫استهالك‬ ‫بيانات‬ )1.2) ‫ونمط‬ ‫المستخدمة‬ ‫واإلضاءة‬ ‫التكييف‬ ‫وأنواع‬ ‫التصميم‬ ‫تتضمن‬ Totals 340.0 -‫والتي‬ ‫وغيرها‬ ‫مخططات‬ ‫من‬ ‫الدراسة‬ ‫مجال‬ ‫بالمسجد‬ Outside surface resistance 0.0 0000.0 ‫المتعلقة‬ ‫والهندسية‬ ‫الفنية‬ ‫البيانات‬ ‫وأيضا‬ ‫والماء،‬ ‫الكهرباء‬ ‫االستهالك.‬ ‫تقليل‬ ‫على‬ ‫والتقنيات‬ ‫الوسائل‬ ‫التوصيات‬ ‫بعض‬ ‫اقتراح‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الدراسة‬ ‫خالصة‬ ‫صياغة‬ )6) ‫للترشيد‬ ‫المالئمة‬ ‫الطرق‬ ‫بعض‬ ‫واقتراح‬ ‫والمعمارية،‬ ‫التقنية‬ ‫أو‬ ‫القائمة‬ ‫المساجد‬ ‫مباني‬ ‫في‬ ‫الكهربائية‬ ‫الطاقة‬ ‫استهالك‬ ‫في‬ ‫مستقبال.‬ ‫إنشاءها‬ ‫المزمع‬ ‫الكويت‬ ‫دولة‬ ‫وموقع‬ ‫بطقس‬ ‫المتعلقة‬ ‫البيانات‬ :2 ‫جدول‬ ‫البيانات‬ ‫التوصيف‬ Kuwait City City Name Kuwait Location 29.2 Deg. Latitude 48.0 Deg. Longitude 54.9 m Elevation 47.2°C Summer Design Dry-Bulb 20.6°C Summer Coincident Wet-Bulb 15.4°K Summer Daily Range 3.3°C Winter Design Dry-Bulb -0.1°C Winter Design Wet-Bulb 1.00 Atmospheric Clearness Number 0.20 Average Ground Reflectance 1.385W/)m-°K( Soil Conductivity -3.0 hours Local Time Zone )GMT +/-N hours( No Consider Daylight Savings Time None N/A Simulation Weather Data User Modified Current Data is April to November Design Cooling Months Wall Details Outside Surface Color : Light Absorptivity : 0.450 Overall U-Value : 0.646W/)m²-°K( Layers Thickness mm Density kg/m³ Inside surface resistance 0.0 0 0000.0 natural stone 50.0 1962.3 sand cement 20.0 2002.3 fiber glass 50.0 0102.5 sand cement block 200.0 2002.3 Plaster 20.0 1681.9 ‫الكلي‬ ‫التكييف‬ ‫طن‬ ‫على‬ ‫اإلنارة‬ ‫واط‬ ‫قيمة‬ ‫تغيير‬ ‫أثر‬ ‫جدول6:‬ ‫نوعية‬ ‫المصباح‬ ‫المعتبر‬ ‫الرقم‬ ‫البرنامج‬ ‫في‬ ‫قيمته‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫نسبة‬ ‫الوفر‬ )%( )TR) )KW) -‫الوزارة‬ ‫كود‬ 2 ‫م‬ ‫واط/‬ 30 35.9 126.1 -‫كومباكت‬ ‫وفلوريسنت‬ ‫الفعلي‬ 7,780 ‫واط‬ 33.1 115.5 7.7 ‫مصابيح‬ ‫استبدال‬ ‫افتراض‬ ‫تم‬ ‫للطاقة‬ ‫الموفرة‬ ‫المصابيح‬ ‫أثر‬ ‫ولتحري‬ ‫(001واط)‬ ‫القدرة‬ ‫ذات‬ ‫المتوهجة‬ ‫بالمصابيح‬ ‫والمدمج‬ ‫الفلوريسنت‬ ‫المتوهجة‬ ‫للمصابيح‬ ‫اإلجمالي‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫أن‬ ‫وجد‬ ‫البرنامج،‬ ‫في‬ % ‫و23‬ ‫الوزارة‬ ‫كود‬ ‫عن‬ % 22 ‫زيادة‬ ‫بنسبة‬ ‫كيلوواط‬ 154.1 ‫بلغ‬ ‫بشرط‬ ‫الوزارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المعتمد‬ ‫الرقم‬ ‫على‬ ‫(بالواط)‬ ‫المقننة‬ ‫للقدرة‬ ‫حسابات‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫المعتمد‬ ‫الوزارة‬ ‫رقم‬ ‫الكلي‬ ‫الواط‬ ‫يتجاوز‬ ‫أال‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫تكييف‬ ‫أحمال‬ ‫المكان‬ ‫تحميل‬ ‫وعدم‬ ‫الفعلية‬ ‫التكييف‬ ‫احمال‬ 7 ‫والجدول‬ ‫الكهرباء.‬ ‫استهالك‬ ‫في‬ ً ‫يعتبرهدرا‬ ‫وبالتالي‬ ‫المطلوب‬ ‫الموفرة‬ ‫اإلنارة‬ ‫مصابيح‬ ‫الستخدام‬ ‫االقتصادية‬ ‫الجدوى‬ ‫يوضح‬ ‫عدم‬ ‫افتراض‬ ‫على‬ ‫المتوهجة‬ ‫اإلنارة‬ ‫مصابيح‬ ‫مع‬ ‫مقارنة‬ ‫للطاقة‬ ‫السنة.‬ ‫خالل‬ ‫منهما‬ ‫أي‬ ‫تبديل‬ ‫المتوهجة‬ ‫المصابيح‬ ‫استخدام‬ ‫من‬ ‫المتوقعة‬ ‫التكلفة‬ ‫مقارنة‬ :7 ‫جدول‬ ‫للطاقة‬ ‫الموفرة‬ ‫والمصابيح‬ ‫المصباح‬ ‫نوعية‬ ‫المتوهجة‬ ‫الموفرة‬ ‫للطاقة‬ ‫المصابيح‬ ‫عدد‬ 356 356 ‫(طن)‬ ‫الكلي‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ 43.8 33.1 ‫(فلس)‬ ‫المصباح‬ ‫سعر‬ 100 500 ‫ك)‬ ‫(د‬ ‫المصابيح‬ ‫ألسعار‬ ‫السنوية‬ ‫القيمة‬ .635 178 ‫مواصفات‬ ‫حسب‬ ‫التكييف‬ ‫طن‬ ‫سعر‬ ‫األوقاف‬ ‫لوزارة‬ ‫األسعار‬ ‫جدول‬ ‫ك)‬ ‫(د‬ )2009) 290 ‫ك)‬ ‫(د‬ ‫الكلية‬ ‫السنوية‬ ‫التكاليف‬ 12,737.6 9,777 )w/m 2 ) 30 ‫بالجدول6.‬ ‫تخفيض‬ ‫في‬ ‫يساعد‬ ‫مما‬ ‫معا،‬ ‫والتكييف‬ ‫اإلنارة‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫الكهرباء‬ ‫االحتياطية‬ ‫التوليد‬ ‫محطات‬ ‫إدخال‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫من‬ ‫ويحد‬ ‫الذروة‬ ‫أحمال‬ ‫كفؤة‬ ‫إنارة‬ ‫مصابيح‬ ‫حاليا‬ ‫تتوفر‬ ‫الخدمة.‬ ‫في‬ ‫كفاءة‬ ‫األقل‬ ‫األداء‬ ‫ذات‬ ‫اإلنارة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫مع‬ ‫أقل‬ ‫طاقة‬ ‫كمية‬ ‫تستهلك‬ ‫بين‬ ‫يتراوح‬ ‫المستهلكة‬ ‫الكهرباء‬ ‫في‬ ‫وفر‬ ‫تحقيق‬ ‫ويمكنها‬ ‫المطلوب‬ ‫المبنى.‬ ‫نوع‬ ‫حسب‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،% 82 -% 35 ‫توفير‬ ‫في‬ ‫النهار‬ ‫ضوء‬ ‫أثر‬ )Ihm et al., 2009) ‫دراسة‬ ‫أثبتت‬ ‫الدراسة‬ ‫تمت‬ ‫ولقد‬ ‫االصطناعية،‬ ‫باإلنارة‬ ‫المرتبطة‬ ‫الكهربائية‬ ‫الطاقة‬ ‫الواليات‬ ‫في‬ ‫النوافذ‬ ‫وقياس‬ ‫نوعية‬ ‫وفي‬ ‫التصميم‬ ‫في‬ ‫مختلفة‬ ‫مبان‬ ‫على‬ ‫المستهلكة‬ ‫الكهرباء‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫وأشارت‬ ‫أخرى.‬ ‫وأماكن‬ ‫المتحدة‬ ‫الكلي‬ ‫االستهالك‬ ‫من‬ % 40-% 25 ‫تشكل‬ ‫االصطناعية‬ ‫اإلنارة‬ ‫من‬ ‫لإلنارة‬ ‫البديل‬ ‫الطبيعية‬ ‫اإلضاءة‬ ‫توفر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫لذلك‬ ‫للكهرباء،‬ ‫وأجهزة‬ ‫المحسسات‬ ‫وضع‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫ويكون‬ ‫االصطناعية‬ ‫والحيز‬ ‫المكان‬ ‫حسب‬ ‫على‬ ‫المطلوبة‬ ‫اإلنارة‬ ‫توفر‬ ‫والتي‬ ‫السيطرة‬ ‫واستخلصت‬ ‫جذابة.‬ ‫داخلية‬ ‫بيئة‬ ‫الطبيعية‬ ‫توفراإلضاءة‬ ‫كما‬ ‫المشغول‬ ‫المحاكاة‬ ‫عملية‬ ‫من‬ ‫المستخرجة‬ ‫البيانات‬ ‫تحليل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الدراسة‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫واستغالل‬ ‫االستفادة‬ ‫يتم‬ ‫عندما‬ ‫التوفيرممكن‬ ‫أن‬ ‫الحاسوبية‬ ‫الطبيعي،‬ ‫للضوء‬ ‫بالكامل‬ ‫المعرضة‬ ‫األماكن‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫النهار‬ ‫ضوء‬ ‫التحكم‬ ‫استخدام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التوفير‬ ‫من‬ % 60 ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫يمكن‬ ‫حيث‬ ‫التعتيم.‬ ‫في‬ ‫في‬ ‫النوافذ‬ ‫تصميم‬ ‫أهمية‬ ‫لتوضح‬ ‫الدراسات‬ ‫بعض‬ ‫جاءت‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الكهربائية‬ ‫الطاقة‬ ‫استهالك‬ ‫ترشيد‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫المباني‬ ‫المباني،‬ ‫في‬ ‫االصطناعية‬ ‫واإلنارة‬ ‫الطبيعية‬ ‫اإلضاءة‬ ‫بين‬ ‫الدمج‬ ‫الدمج‬ ‫إلى‬ ‫التوصل‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫دراسته‬ ‫في‬ )2008 ‫(األشول‬ ‫أشار‬ ‫حيث‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫االصطناعية‬ ‫اإلنارة‬ ‫مع‬ ‫الطبيعية‬ ‫لإلضاءة‬ ‫الفعال‬ ‫التعرف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االصطناعية‬ ‫اإلنارة‬ ‫مستويات‬ ‫في‬ ‫للتحكم‬ ‫إمكانية‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫سطح‬ ‫إلى‬ ‫الواصلة‬ ‫الطبيعية‬ ‫اإلضاءة‬ ‫مستويات‬ ‫على‬ ‫طبيعية‬ ‫بإنارة‬ ‫الكبيرة‬ ‫المساحات‬ ‫ذات‬ ‫النوافذ‬ ‫تسمح‬ ‫الداخلي.‬ ‫الفراغ‬ 1.54682 577.4 0.00 0.05864 000.0 ‫األوقاف.‬ ‫بوزارة‬ ‫بالمباني‬ ‫الخاصة‬ ‫واالشتراطات‬ ‫للمواصفات‬ ‫الخاص‬ ‫الكود‬ )2.2) ‫ذلك.‬ ‫وغير‬ ‫العازلة‬ ‫والمواد‬ ‫كالتصميم‬ ‫والمساجد‬ ‫وما‬ ‫النسبية‬ ‫والرطوبة‬ ‫والصغرى‬ ‫الكبرى‬ ‫الحرارة‬ ‫درجات‬ )3.2) ‫عن‬ ‫وذلك‬ ‫البالد‬ ‫في‬ ‫الجوية‬ ‫واألحوال‬ ‫السائد‬ ‫بالمناخ‬ ‫يتعلق‬ ‫الكويتية.‬ ‫الجوية‬ ‫األرصاد‬ ‫إدارة‬ ‫طريق‬ ‫البرنامج‬ ‫هذا‬ ‫يعتبر‬ ،)HAP) ‫الحاسوبي‬ ‫المحاكاة‬ ‫برنامج‬ ‫دراسة‬ )3) ‫حساب‬ ‫في‬ ‫الدقيقة‬ ‫الحاسوبية‬ ‫البرامج‬ ‫من‬ ‫كاريير‬ ‫لشركة‬ ‫التابع‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ظروف‬ ‫يناسب‬ ‫لكي‬ ‫تصميمه‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ ‫التكييف،‬ ‫أحمال‬ ‫بالجدولين‬ ‫موضح‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫التالية‬ ‫البيانات‬ ‫إدخال‬ ‫تم‬ ‫المناطق.‬ ‫و.3‬ 2 ‫المسجد.‬ ‫مخطط‬ ‫من‬ ‫والمتاحة‬ ‫المراد‬ ‫والحيز‬ ‫التشغيل‬ ‫ونظام‬ ‫األحمال‬ ‫ببعض‬ ‫المتعلقة‬ ‫البيانات‬ )4.3) ‫الكويت‬ ‫لجو‬ ‫المناسبة‬ ‫التشغيلية‬ ‫الظروف‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تكييفه‬ ‫في‬ ‫المستخدم‬ ‫التكييف‬ ‫لنظام‬ ‫المتوفرة‬ ‫البيانات‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬ ‫في‬ ‫الموجودة‬ ‫التكييف‬ ‫ومعايير‬ ‫مواصفات‬ ‫وبعض‬ ‫المسجد‬ ‫كاريير.‬ ‫لشركة‬ ‫االستخدام»‬ ‫«دليل‬ ‫كتيب‬ ‫المختلفة‬ ‫التشغيل‬ ‫ظروف‬ ‫أثناء‬ ‫التكييف‬ ‫ألحمال‬ ‫تفصيلية‬ ‫دراسة‬ )4) ‫من‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫على‬ ‫المختلفة‬ ‫العوامل‬ ‫أثر‬ ‫تحري‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وتحديد‬ -‫الدراسة‬ ‫تحت‬ -‫للحالة‬ ‫حاسوبية‬ ‫محاكاة‬ ‫عمل‬ ‫خالل‬ ‫الكلي‬ ‫الحرارة‬ ‫انتقال‬ ‫ومعامل‬ ‫وطبقات‬ ‫الحائط‬ ‫بيانات‬ : ‫جدول3‬ .Specific Ht )kJ / )kg -°K R-Value m²-°K(/W) Weight kg/m² 0.00 0.12064 000.0 0.84 0.06887 098.1 0.84 0.01156 040.0 0.84 1.15616 005.1 0.00 0.11556 400.5 0.92 0.01539 033.6 850 BTU/) ‫تساوي‬ ‫تقريبية‬ ‫قيمة‬ ‫افتراض‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫والتي‬ ‫في‬ ‫للمساجد‬ ‫بالنسبة‬ ‫المتبعة‬ ‫للقواعد‬ ‫طبقا‬ )35 CFM/m 2 ‫و(‬ )m 2 ‫الحرارية‬ ‫بالوحدة‬ ‫الكلية‬ ‫المساحة‬ ‫ضرب‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ ‫األوقاف،‬ ‫وزارة‬ ‫على‬ ‫تقسيمه‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ )850BTU/m 2 ) ‫المربع‬ ‫للمتر‬ ‫البريطانية‬ ‫الطريقة‬ ‫وبنفس‬ ‫الكلي،‬ ‫التكييف‬ ‫طن‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ )12000 BTU) ‫المربع‬ ‫للمتر‬ ‫الهواء‬ ‫تدفق‬ ‫سرعة‬ ‫في‬ ‫الكلية‬ ‫المساحة‬ ‫ضرب‬ ‫يتم‬ ‫ومن‬ .4 ‫الجدول‬ ‫في‬ ‫موضح‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫اإلجمالية‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫الفعلية‬ ‫التكييف‬ ‫ألجهزة‬ ‫اإلجمالية‬ ‫السعة‬ ‫أن‬ ‫يتبين‬ ‫المقارنة،‬ ‫خالل‬ ‫والقيمة‬ ‫االفتراضية‬ ‫القيمة‬ ‫مع‬ ‫مقارنة‬ ‫المسجد‬ ‫يحتاجه‬ ‫مما‬ ‫أكثر‬ ‫أن‬ ‫وبمعلومية‬ ‫تكييف،‬ ‫طن‬ ‫بمقدار7‬ ‫المحاكاة‬ ‫عملية‬ ‫من‬ ‫الناتجة‬ ‫جدول‬ ‫لمواصفات‬ ‫طبقا‬ ‫كويتى‬ ‫دينار‬ 290 ‫الواحد‬ ‫التكييف‬ ‫سعرطن‬ 2030 ‫اإلجمالى‬ ‫الوفر‬ ‫يصبح‬ ،2009 ‫لعام‬ ‫األوقاف‬ ‫وزارة‬ ‫أسعار‬ ‫في‬ ‫الحديثة‬ ‫التقنية‬ ‫استخدام‬ ‫أهمية‬ ‫إلى‬ ‫إشارة‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ ‫كويتى،‬ ‫دينار‬ ‫الفعلية.‬ ‫التكييف‬ ‫أحمال‬ ‫تحديد‬ ‫وعن‬ ‫والحقيقي‬ ‫االفتراضي‬ ‫الكلي‬ ‫التكييف‬ ‫طن‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ :4 ‫جدول‬ ‫البرنامج‬ ‫طريق‬ ‫االفتراضي‬ ‫الفعلي‬ ‫البرنامج‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫تكييف)‬ ‫(طن‬ 36 43 35.9 ‫حجم‬ ‫معدل‬ ‫المتدفق‬ ‫الهواء‬ )CFM) 17,885 19,200 25,998 m 3 /min 506 543 736 ‫الكلي‬ ‫أقصى‬ ‫كحد‬ )w/m 2 ( 30 ‫القيمة‬ ‫بتحديد‬ ‫والماء‬ ‫الكهرباء‬ ‫وزارة‬ ‫قامت‬ ‫وكمية‬ ‫نوعية‬ ‫يبين‬ 5 ‫والجدول‬ ‫المساجد،‬ ‫في‬ ‫لإلنارة‬ ‫بالنسبة‬ ‫للتصميم‬ ‫المغيصيب".‬ ‫"بدرية‬ ‫مسجد‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫الحقيقية‬ ‫اإلنارة‬ ‫بدرية‬ ‫مسجد‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫اإلنارة‬ ‫ونوعية‬ ‫كمية‬ ‫جدول5:‬ ‫المغيصيب‬ ‫اإلضاءة‬ ‫نوعية‬ ‫الكهربائية‬ ‫القدرة‬ ‫س)‬ ‫(و‬ ‫للمصباح‬ ‫عدد‬ ‫المصابيح‬ ‫القدرة‬ ‫مجموع‬ ‫س)‬ ‫(و‬ ‫الفلوريسنت‬ ‫(األنبوب)‬ 18 160 2,880 ‫كومباكت‬ ‫فلوريسنت‬ 25 196 4,900 ‫المجموع‬ 356 7,780 ‫استخدام‬ ‫عند‬ ‫الكهرباء‬ ‫تكلفة‬ ‫في‬ ‫الحقيقية‬ ‫الوفر‬ ‫نسبة‬ :8 ‫جدول‬ ‫للطاقة‬ ‫الموفرة‬ ‫اإلنارة‬ ‫المصباح‬ ‫نوعية‬ ‫المتوهج‬ ‫الموفرة‬ )KW) ‫الكلي‬ ‫التكييف‬ ‫واط‬ ‫كيلو‬ 154.1 115.5 ‫المطلوبة‬ ‫المركبة‬ ‫الكهربائية‬ ‫القدرة‬ ‫(الحمل+%05)‬ ‫والشبكات‬ ‫بالمحطات‬ 231.15 173.3 ‫بالنسبة‬ ‫بالكهرباء‬ ‫التزويد‬ ‫تكلفة‬ ‫إجمالي‬ ‫س)‬ ‫و‬ ‫(فلس/ك‬ ‫للدولة‬ 40 40 ‫الكويتي‬ ‫بالدينار‬ ‫الفعلية‬ ‫التكلفة‬ 9.246 6.932 ‫اإلنارة‬ ‫استخدام‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫الوفر‬ ‫نسبة‬ % ‫للطاقة‬ ‫الموفرة‬ -% 33 ‫الفعلي‬ ‫الرقم‬ ‫اعتبار‬ ‫أهمية‬ ‫يتبين‬ ‫كذلك‬ ‫للطاقة.‬ ‫الموفرة‬ ‫المصابيح‬ ‫عن‬ ‫التكييف‬

Al-) ‫دراسة‬ ‫أظهرت‬ ‫كما‬ ‫الحراري.‬ ‫االحتباس‬ ‫لظاهرة‬ ‫بالنسبة‬ ‫مسجدين‬ ‫في‬ ‫التكييف‬ ‫استهالك‬ ‫معدل‬ ‫أن‬ ،)Hamoud et al., 2009 ‫إجمالي‬ ‫من‬ % ‫و97‬ % 70 ‫بلغ‬ ‫قد‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫مساجد‬ ‫من‬ )Gopal ‫أشار‬ ‫الدراسة.‬ ‫محل‬ ‫للمسجدين‬ ‫السنوي‬ ‫الكهرباء‬ ‫استهالك‬ ‫يقوم‬ ‫للبرمجة‬ ‫القابل‬ ‫الحرارة‬ ‫منظم‬ ‫أن‬ Maheshwari et al., 2001( ‫المحرك‬ ‫إطفاء‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الهواء‬ ‫بتدوير‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫المروحة‬ ‫بإيقاف‬ ‫التكييف‬ ‫طاقة‬ ‫من‬ % 10 ‫يستهلك‬ ‫والذي‬ ‫المروحة‬ ‫تدوير‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫الدراسة‬ ‫تمت‬ ‫للكهرباء.‬ Wall Layers Details )Inside to Outside( ‫والمناقشة‬ ‫النتائج‬ 
‫حمل‬ ‫على‬ ‫واإلنارة‬ ‫الحرارة‬ ‫درجة‬ ‫منظم‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫أثر‬ )2)

  ‫الكلي‬ ‫المرحلة‬ ‫في‬ ‫مستمر‬ ‫بشكل‬ ‫واإلنارة‬ ‫الحرارة‬ ‫منظم‬ ‫عمل‬ ‫افتراض‬ ‫تم‬ ‫تم‬ ‫ثم‬ ‫الكلي،‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫على‬ ‫أثرهما‬ ‫لتحري‬ ‫وذلك‬ ‫األولى‬ ‫عن‬ ‫بهما‬ ‫تحكم‬ ‫وجود‬ ‫بسبب‬ ‫مختلفة‬ ‫أوقات‬ ‫في‬ ‫تشغيلهما‬ ‫افتراض‬ ‫استشعار‬ ‫ومجسات‬ ‫للبرمجة‬ ‫القابل‬ ‫الحرارة‬ ‫درجة‬ ‫(منظم‬ ‫طريق‬ ‫اختيار‬ ‫تم‬ ‫لذا‬ .9 ‫الجدول‬ ‫في‬ ‫موضح‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫لإلنارة‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحركة‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫معتمدا‬ ‫لإلضاءة‬ ‫بالنسبة‬ ‫حركة‬ ‫استشعار‬ ‫مجس‬ 22 ‫عدد‬ ‫منظم‬ ‫تكلفة‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫المربع.‬ ‫للمتر‬ ‫بالنسبة‬ ‫الواحد‬ ‫المجس‬ ‫يغطيه‬ ‫الذي‬ ‫التكييف‬ ‫لطن‬ ‫اإلجمالية‬ ‫التكلفة‬ ‫في‬ ‫يدخل‬ ‫للبرمجة‬ ‫القابل‬ ‫الحرارة‬ ‫لوزارة‬ ‫التابعة‬ ‫الترميم‬ ‫ألعمال‬ ‫األسعار‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫كما‬ ‫الواحد‬ ‫في‬ ‫الكلي‬ ‫التكييف‬ ‫أحمال‬ ‫أن‬ ‫النتائج‬ ‫أوضحت‬ .)2009) ‫األوقاف‬ ‫قيمة‬ ‫وأن‬ ‫األولى،‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫عنها‬ % 2.9 ‫بنسبة‬ ‫قل‬ ‫قد‬ ‫الثانية‬ ‫الحالة‬ ‫دينارا‬ 290 ‫بلغت‬ ‫والثرموستات‬ ‫اإلنارة‬ ‫تنظيم‬ ‫بسبب‬ ‫للمستهلك‬ ‫الوفر‬ ‫لإلنارة‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحركة‬ ‫استشعار‬ ‫مجسات‬ ‫تكلفة‬ ‫وبإضافة‬ ‫كويتيا،‬ ‫كويتى،‬ ‫دينار‬ 92 ‫الكلي‬ ‫التكييف‬ ‫أحمال‬ ‫من‬ ‫الناتج‬ ‫الوفر‬ ‫يصبح‬ ‫الفعلي‬ ‫السنوي‬ ‫االستهالك‬ ‫معدل‬ ‫تخفيض‬ ‫تم‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫واألهم‬ ‫التحكم‬ ‫أثر‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬ ‫مما‬ ‫كويتيا،‬ ‫دينارا‬ 70 ‫بمقدار‬ ‫أى‬ % 2.6 ‫بنسبة‬ ‫السنوي.‬ ‫االستهالك‬ ‫تخفيض‬ ‫في‬ ‫الحرارة‬ ‫ومنظم‬ ‫اإلنارة‬ ‫في‬ ‫تقليل‬ ‫في‬ ‫أثر‬ ‫المبنى‬ ‫من‬ ‫الحاصل‬ ‫للتسرب‬ ‫أن‬ ‫الدراسات‬ ‫أوضحت‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المتوقعة‬ ‫الهواء‬ ‫تسرب‬ ‫كمية‬ ‫ولحساب‬ ‫التكييف.‬ ‫حمل‬ ‫الهواء‬ ‫وحجم‬ ‫كمية‬ ‫تحديد‬ ‫البداية‬ ‫في‬ ‫تم‬ ‫والنوافذ،‬ ‫المسجد‬ ‫أبواب‬ ‫المسجد‬ ‫ارتفاع‬ ‫ضرب‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫معينة‬ ‫ساعة‬ ‫خالل‬ ‫بالمسجد‬ ‫لتر/ثانية.‬ ‫وحدة‬ ‫إلى‬ ‫لتحويله‬ 1000 ‫بالعدد‬ ‫ضربه‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫بالمساحة‬ ‫من‬ ‫متفرقة‬ ‫أوقات‬ ‫خمسة‬ ‫في‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫تفتح‬ ‫األبواب‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬ ‫وخروج‬ ‫دخول‬ ‫بسبب‬ ‫ساعات‬ ‫خمس‬ ‫إلى‬ ‫يصل‬ ‫تقريبي‬ ‫وبمعدل‬ ‫اليوم‬ ‫في‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للمسجد‬ ‫الهواء‬ ‫حجم‬ ‫كمية‬ ‫تغير‬ ‫افتراض‬ ‫تم‬ ‫المصلين،‬ ‫هي‬ ‫القيمة‬ ‫هذه‬ ‫واعتبار‬ ‫لتر/ثانية)‬ 865( ‫بـ‬ ‫قيمته‬ ‫يقدر‬ ‫والذي‬ ‫اليوم‬ ‫اإلجمالي‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫حساب‬ ‫تم‬ ‫وبالتالي‬ ‫للتسرب.‬ ‫معدل‬ ‫أقصى‬ ‫بنسب‬ ‫المتسربة‬ ‫الكمية‬ ‫هذه‬ ‫تقليل‬ ‫افتراض‬ ‫تم‬ ‫ثم‬ ‫األولى،‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫وقامت‬ ‫الكلي،‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫على‬ ‫التسرب‬ ‫تقليل‬ ‫أثر‬ ‫لرؤية‬ ‫متفاوتة‬ ‫آخر‬ ‫خارجي‬ ‫باب‬ ‫ووضع‬ ‫األبواب‬ ‫غالق‬ ‫وضع‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الفرضية‬ ‫وكانت‬ ‫الداخلي،‬ ‫المسجد‬ ‫وباب‬ ‫للمسجد‬ ‫الخارجي‬ ‫المحيط‬ ‫بين‬ ‫يفصل‬ .10 ‫الجدول‬ ‫في‬ ‫موضح‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫النتائج‬ ‫للحرارة‬ ‫منظم‬ ‫وجود‬ ‫حالتي‬ ‫في‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ :9 ‫جدول‬ ‫وجودهما‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫اإلنارة‬ ‫ومجسات‬ ‫بنسبة‬ ‫الكلي‬ ‫التبريد‬ ‫حمل‬ ‫تقليل‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫نجد‬ ‫للجدول‬ ‫تحليلية‬ ‫بقراءة‬ ‫ويعتبر‬ ،% 50 ‫بنسبة‬ ‫التسرب‬ ‫نسبة‬ ‫تقليل‬ ‫اإلمكان‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ % 11.4 ‫غير‬ ‫التسرب‬ ‫تقليل‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫الطرق‬ ‫أن‬ ‫أدركنا‬ ‫إذا‬ ‫ممكنا‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫يتضح‬ .11 ‫الجدول‬ ‫في‬ ‫موضح‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫اقتصادية‬ ‫ومجدية‬ ‫بل‬ ‫مكلفة‬ ‫وتعتبر‬ ‫كويتيا،‬ ‫دينارا‬ 1189 ‫للمستهلك‬ ‫الحاصلة‬ ‫الوفر‬ ‫قيمة‬ ‫أن‬ ‫الجدول‬ ‫لتقليل‬ ‫المتوقعة‬ ‫التكلفة‬ ‫مع‬ ‫قورنت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫خاصة‬ ‫معتبرة‬ ‫قيمة‬ ‫ذا‬ ‫مردودا‬ ‫القواطع‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫األبواب‬ ‫وغالق‬ ‫األبواب‬ ‫بقيمة‬ ‫والمتمثلة‬ ‫التسرب‬ ‫من‬ ‫والتي‬ ‫كويتى،‬ ‫دينار‬ 1000 ‫قيمته‬ ‫ما‬ ‫مجموعها‬ ‫في‬ ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫والتي‬ ‫تشغيل‬ ‫عند‬ ‫أنه‬ ‫أيضا‬ ‫يتضح‬ ‫تليها.‬ ‫التي‬ ‫السنوات‬ ‫في‬ ‫تعويضها‬ ‫الممكن‬ ‫دينارا‬ 152.25 ‫قيمته‬ ‫اقتصاديا‬ ‫وفرا‬ ‫هناك‬ ‫فإن‬ ‫أشهر‬ 6 ‫لمدة‬ ‫التكييف‬ ‫الكهربائية‬ ‫القدرات‬ ‫في‬ ‫التوفير‬ ‫هو‬ ‫اآلخر‬ ‫اإليجابي‬ ‫واألمر‬ ‫كويتيا.‬ ‫ونقل‬ ‫إنتاج‬ ‫في‬ ‫والمتمثلة‬ ‫الشبكات‬ ‫في‬ ‫والمنقولة‬ ‫المحطات‬ ‫في‬ ‫المركبة‬ ‫في‬ ‫إيجابي‬ ‫أثر‬ ‫ولذلك‬ % 50 ‫إليه‬ ‫مضافا‬ ‫بالحمل‬ ‫وتقدر‬ ‫الطاقة،‬ ‫وتوزيع‬ ‫الحراري.‬ ‫االحتباس‬ ‫غازات‬ ‫انبعاث‬ ‫وانخفاض‬ ‫الهواء‬ ‫تلوث‬ ‫تقليل‬ ‫لنسبة‬ ‫مساحتها‬ ‫ونسبة‬ ‫المباني‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫النوافذ‬ ‫نوعية‬ ‫تعتبر‬ ‫االنتقال‬ ‫معامل‬ ‫احتساب‬ ‫في‬ ‫المهمة‬ ‫العوامل‬ ‫من‬ ‫الحائط‬ ‫مساحة‬ ‫الحائط‬ ‫لمساحة‬ ‫بالنسبة‬ ‫الزجاج‬ ‫مساحة‬ ‫نسبة‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ‫الحراري،‬ ‫الزجاج‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫ألي‬ )% 10( ‫حدود‬ ‫في‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الكلية‬ ‫المزدوج‬ ‫الزجاج‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫ألي‬ )% 15 -% ‫و(11‬ ‫المفرد‬ ‫الدراسة‬ ‫مجال‬ ‫للمسجد‬ ‫وبالنسبة‬ .)2009 ‫والماء،‬ ‫الكهرباء‬ ‫(وزارة‬ ‫المسجد.‬ ‫مخططات‬ ‫في‬ ‫مبين‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫النسبة‬ ‫بهذه‬ ‫التزام‬ ‫هناك‬ ‫فإن‬ ‫االنتقال‬ ‫معامل‬ ‫قيمة‬ ‫أثر‬ ‫لتحري‬ ‫النافذة‬ ‫نوعية‬ ‫تغيير‬ ‫افتراض‬ ‫تم‬ ‫في‬ ‫موضح‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫في‬ ‫للزجاج‬ ‫النهائي‬ ‫الحراري‬ ‫الحراري‬ ‫االنتقال‬ ‫معامل‬ ‫قيمة‬ ‫أن‬ ‫النتائج‬ ‫أوضحت‬ .12 ‫الجدول‬ 0.8 ‫بنسبة‬ ‫الكلي‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫خفض‬ ‫قد‬ ‫العاكس‬ ‫المزدوج‬ ‫للزجاج‬ ‫ذو‬ ‫الزجاج‬ ‫مع‬ ‫مقارنة‬ ‫كويتيا‬ ‫دينارا‬ 87 ‫قيمته‬ ‫اقتصادى‬ ‫بوفر‬ ‫أى‬ ،% ‫المتوقعة‬ ‫التكلفة‬ ‫مع‬ ‫مقارنة‬ ‫بسيطة‬ ‫تعتبر‬ ‫نسبة‬ ‫وهي‬ ‫الواحدة‬ ‫الطبقة‬ ‫العاكس.‬ ‫المزدوج‬ ‫الزجاج‬ ‫وتركيب‬ ‫توريد‬ ‫من‬ ‫تم‬ ‫اإلجمالي‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫على‬ ‫النافذة‬ ‫مساحة‬ ‫أثر‬ ‫ولمعرفة‬ ‫في‬ ‫موضح‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫مرة‬ ‫كل‬ ‫في‬ % 50 ‫المساحة‬ ‫زيادة‬ ‫افتراض‬ ‫مساحة‬ ‫بزيادة‬ ‫يزداد‬ ‫اإلجمالي‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ .13 ‫الجدول‬ ‫عندما‬ % 1.7 ‫التكييف‬ ‫طن‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫نسبة‬ ‫بلغت‬ ‫حيث‬ ‫النافذة،‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫أن‬ ‫يستنتج‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ .% 100 ‫بمقدار‬ ‫النافذة‬ ‫مساحة‬ ‫زادت‬ ‫الزجاج‬ ‫نوعية‬ ‫أثر‬ ‫ضعف‬ ‫يعتبر‬ ‫التكييف‬ ‫طن‬ ‫على‬ ‫النافذة‬ ‫مساحة‬ ‫النوافذ‬ ‫مساحة‬ ‫اعتبار‬ ‫أهمية‬ ‫إلى‬ ‫إشارة‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ ‫التكييف،‬ ‫طن‬ ‫على‬ ‫التصميم.‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫التكييف‬ ‫طن‬ ‫تكلفة‬ ‫على‬ ‫التسرب‬ ‫أثر‬ :11 ‫جدول‬ 


									‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫على‬ ‫التسرب‬ ‫نسبة‬ ‫أثر‬ :10 ‫جدول‬
	% 50 ‫بنسبة‬ ‫التقليل‬	‫األصلي‬ ‫الوضع‬			‫الوصف‬	‫واط‬ ‫الكيلو‬ ‫الكلي‬	‫الكلي‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫(طن)‬	‫التسرب‬ ‫كمية‬ ‫(ل/ث)‬	‫التقليل‬ ‫نسبة‬ )%(
			31.8			35.9		‫الكلي‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ )TR)	126.1 123.5	35.9 35.1	865 778.5	‫الفعلي‬ 10
	‫قيمة‬		9222			10411	‫للمستهلك‬ ‫بالنسبة‬ ‫التكلفة‬ ‫ك)‬ ‫(د‬	120.7 118.8	34.3 33.8	692 605.5	20 30
	‫ونسبة‬ ) %11.4( 1189 ‫الثانية‬ ‫الحالة‬	‫األولى‬ ‫الحالة‬ -		‫الوصف‬ ‫الوفر‬ ‫ونسبة‬ ‫قيمة‬	114.9	32.7	519	40
	‫الوفر‬ = 120 * ‫أبواب‬ 6 ‫اإلنارة‬ ‫عمل‬ ‫تنظيم‬ ‫على‬ ‫والثرموستات‬ ‫شغل‬ ‫جدول‬ ‫حسب‬ ‫المكان‬ 720 112 ‫لإلضاءة‬ ‫مجسات‬ ‫القابل‬ ‫الحرارة‬ ‫ومنظم‬ 168 ‫للبرمجة‬ % 2.9 34.9 290 6.720 ‫665.7×03يوم×76‬ ‫شغل‬ ‫اعتبار‬ ‫اإلضاءة‬ ‫والثرموستات‬ ‫الناس‬ ‫وتواجد‬ ‫العلوي‬ ‫(الغالق)‬ ‫والرداد‬ ‫األبواب‬ ‫قيمة‬ ‫متوسط‬ ‫اإلنارة‬ ‫وضعية‬ ‫الحرارة‬ ‫ومنظم‬ ‫ك)‬ ‫(د‬ -‫األوقاف‬ ‫األسعار-‬ ‫(جدول‬ ‫الناس‬ ‫وتواجد‬ )2009 ‫مستمر‬ ‫بشكل‬ )KW) ‫الكلي‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ 126.1 ‫التحكم‬ ‫وضعية‬ ‫المركبة‬ ‫الكهربائية‬ ‫القدرة‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫المقترحة‬ ‫بالمحطات‬ ‫المطلوبة‬ 189.15 35.9 )% ‫(الحمل+05‬ ‫والشبكات‬ ‫الكلي‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫التزويد‬ ‫تكلفة‬ ‫إجمالي‬ )TR) 290 7.566 ‫للدولة‬ ‫بالنسبة‬ ‫بالكهرباء‬ ‫التكييف‬ ‫طن‬ ‫قيمة‬ ‫س)‬ ‫و‬ ‫فلس/ك‬ 40) ‫مواصفات‬ ‫حسب‬ ‫وزارة‬ ‫أسعار‬ ‫جدول‬ )2009( ‫األوقاف‬ ‫ك)‬ ‫(د‬ ‫(على‬ ‫السنوية‬ ‫التكلفة‬ 6× ‫027.6×03يوم‬ ‫لمدة‬ ‫التكييف‬ ‫شغل‬ ‫اعتبار‬ ‫ك)‬ ‫(د‬ ‫أشهر)‬ 6 1361.88 1209.6	112	31.8	432.5	50
	290 %2.9 ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫على‬ ‫الزجاج‬ ‫نوعية‬ ‫في‬ ‫االختالف‬ ‫أثر‬ :12 ‫جدول‬ 10121 10411 ‫التكييف‬ ‫طن‬ ‫تكلفة‬ ‫ك)‬ ‫(د‬ ‫للمستهلك‬ ‫الكلي‬
	92 0.9% ‫الكيلو‬ ‫واط‬ ‫الكلي‬ %2.6 126.1 126.6	198 ‫دك*22عددهم=‬ 9 10319=10121+198 ‫معامل‬ ‫قيمة‬ ‫حمل‬ ‫االنتقال‬ ‫التكييف‬ ‫الحراري‬ ‫الكلي‬ W/)m²-°K( 122.9 2.13 35.9 3.5 36	-10411 ‫مساحة‬ ‫النافذة‬ m² 126.1 1.16	‫مجسات‬ ‫سعر‬ ‫الحركة‬ ‫استشعار‬ ‫ك)‬ ‫(د‬ ‫على‬ ‫التكلفة‬ ‫إجمالي‬ ‫الزجاج‬ ‫نوعية‬ ‫المستهلك‬ ‫مستوى‬ ‫(دك)‬ ‫وعاكس‬ ‫مزدوج‬ ‫(األصل)‬ ‫الكلي‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ )KW) ‫مم‬ 6 ‫مزدوج،‬ ‫هواء‬ ‫فراغ‬
	184.35 ‫اإلجمالي‬ ‫التكييف‬ ‫طن‬ ‫على‬ ‫النافذة‬ ‫مساحة‬ ‫زيادة‬ ‫أثر‬ :13 ‫جدول‬ ‫الكهربائية‬ ‫القدرة‬ ‫المطلوبة‬ ‫المركبة‬ ‫مفرد‬ ‫زجاج‬ 5.9 36.2 127.4 ‫شفاف‬ 189.15 ‫والشبكات‬ ‫بالمحطات‬ )% ‫(الحمل+05‬ )40*184.35) 7.374 )40*189.15) 7.566 ‫التزويد‬ ‫تكلفة‬ ‫إجمالي‬ ‫بالنسبة‬ ‫بالكهرباء‬ ‫و‬ ‫فلس/ك‬ 40( ‫للدولة‬ ‫الزيادة‬ ‫نسبة‬ ‫مساحة‬ ‫على‬ ‫الكلي‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫معامال‬ ‫قيمة‬ ‫مساحة‬ ‫النتقال‬ ‫الزجاج‬ ‫المزدوج‬ ‫/‪W‬الحراري‬ TR KW ‫النافذة‬ m² )m²-°K( ‫والعاكس‬ ‫(دك)‬ ‫س)‬ ‫الفعلي‬ 1.16 2.193 35.9 126.1	‫اإلجمالي‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫على‬ ‫الهواء‬ ‫تسريب‬ ‫أثر‬ )3(
	%2.6 127.1	2692 36.1		2762 2.193	‫(دك)‬ ‫السنوية‬ ‫التكلفة‬ % 50 1.74
	128.2	36.5		2.139	2.32	% 100

‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫على‬ ‫ومساحته‬ ‫الزجاج‬ ‫نوعية‬ ‫أثر‬ )4( 
‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫على‬ ‫المسجد‬ ‫مبنى‬ ‫اتجاهات‬ ‫أثر‬ )5(

  ‫تساوي‬ ‫افتراض‬ ‫تم‬ ‫التكييف،‬ ‫حمل‬ ‫على‬ ‫االتجاهات‬ ‫أثر‬ ‫لمعرفة‬ ‫نوافذ‬ ‫أربع‬ ‫وجود‬ ‫افتراض‬ ‫وتم‬ ‫االتجاهات،‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الحائط‬ ‫مساحة‬ ‫لوحدها‬ ‫معينة‬ ‫جهة‬ ‫في‬ ‫ثابتة‬ ‫ومساحة‬ ‫ثابت‬ ‫حراري‬ ‫انتقال‬ ‫بمعامل‬ ‫من‬ ‫حائط‬ ‫كل‬ ‫اتجاه‬ ‫أثر‬ ‫لرؤية‬ ‫وذلك‬ ‫األخريات‬ ‫في‬ ‫وجودها‬ ‫وعدم‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫النوافذ‬ ‫بداللة‬ ‫وذلك‬ ‫الكلي‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫على‬ ‫المسجد‬ ‫حوائط‬ ‫الشمس‬ ‫بأشعة‬ ‫تأثرا‬ ‫الجهات‬ ‫أكثر‬ ‫أن‬ 14 ‫الجدول‬ ‫من‬ ‫يتضح‬ ‫ثم‬ ‫الغرب‬ ‫جهة‬ ‫هي‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫زيادة‬ ‫وبالتالي‬ ‫والمباشرة‬ ‫الساقطة‬ ‫تأثرا‬ ‫الجهات‬ ‫أقل‬ ‫الشمال‬ ‫جهة‬ ‫تعتبر‬ ‫بينما‬ ‫(القبلة)،‬ ‫الغربي‬ ‫الجنوب‬ ‫جهة‬ ‫عن‬ % 2 ‫بنسبة‬ ‫التبريد‬ ‫حمل‬ ‫فيها‬ ‫ويقل‬ ‫الساقطة‬ ‫الشمس‬ ‫بأشعة‬ ‫وهي‬ ‫ثابتة‬ ‫رئيسية‬ ‫باتجاهات‬ ‫محكومة‬ ‫المساجد‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬ ‫الغرب.‬ ‫اإلنشائي‬ ‫التصميم‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫فرعية‬ ‫وأخرى‬ )NW-NE-SE-SW) ‫تأثرا‬ ‫األكثر‬ ‫الجهات‬ ‫اعتبار‬ ‫أهمية‬ ‫نستنتج‬ ‫أن‬ ‫نستطيع‬ ‫للمسجد،‬ ‫ونوعية‬ ‫النوافذ‬ ‫ومساحة‬ ‫نوعية‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الساقطة‬ ‫الشمس‬ ‫بأشعة‬ ‫أثر‬ ‫ولمعرفة‬ . ‫الجهة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الموجود‬ ‫الحائط‬ ‫في‬ ‫المستخدم‬ ‫العازل‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحراري‬ ‫للمعامل‬ ‫مرتفعة‬ ‫قيم‬ ‫افتراض‬ ‫تم‬ ‫االستنتاج‬ ‫هذا‬ ‫تم‬ ‫بينما‬ ‫المباشرة‬ ‫الساقطة‬ ‫لألشعة‬ ‫تعرضا‬ ‫األقل‬ ‫والحوائط‬ ‫للنوافذ‬ ‫تعرضا‬ ‫األكثر‬ ‫األجزاء‬ ‫في‬ ‫الحراري‬ ‫للمعامل‬ ‫منخفضة‬ ‫قيم‬ ‫افتراض‬ ‫لجميع‬ ‫الحراري‬ ‫للعامل‬ ‫مرتفعة‬ ‫قيم‬ ‫افتراض‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫الساقطة‬ ‫لألشعة‬ ‫من‬ ‫اآلتي‬ ‫مالحظة‬ ‫يمكن‬ .15 ‫الجدول‬ ‫في‬ ‫موضح‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫الجهات‬ :15 ‫الجدول‬ ‫الحراري‬ ‫للمعامل‬ ‫منخفضة‬ ‫قيم‬ ‫وباستخدام‬ ‫الفعلي‬ ‫الوضع‬ ‫في‬ )i) ‫العوازل‬ ‫في‬ ‫زيادة‬ ‫يعني‬ ‫مما‬ ‫الجهات،‬ ‫لجميع‬ ‫والحوائط‬ ‫للنوافذ‬ ‫الحمل‬ ‫أن‬ ‫وجد‬ ‫التكلفة‬ ‫في‬ ‫زيادة‬ ‫وبالتالي‬ ‫الجودة‬ ‫ذات‬ ‫والنوافذ‬ ‫األولى‬ ‫الفرضية‬ ‫في‬ ‫نجد‬ ‫بينما‬ ‫تكييف)،‬ ‫طن‬ 35.9( ‫هو‬ ‫الحراري‬ ‫االنتقال‬ ‫لمعامل‬ ‫مرتفعة‬ ‫قيم‬ ‫استخدام‬ ‫تم‬ ‫عندما‬ ‫الساقطة‬ ‫لألشعة‬ ‫تعرضا‬ ‫األقل‬ ‫الجهات‬ ‫في‬ ‫والحوائط‬ ‫للنوافذ‬ ‫للنوافذ‬ ‫الحراري‬ ‫االنتقال‬ ‫لمعامل‬ ‫منخفضة‬ ‫قيم‬ ‫واستخدام‬ ‫زاد‬ ‫الساقطة،‬ ‫لألشعة‬ ‫تعرضا‬ ‫األكثر‬ ‫الجهات‬ ‫في‬ ‫والحوائط‬ ‫الزيادة‬ ‫أن‬ ‫مع‬ ‫الفعلي،‬ ‫عن‬ % 1 ‫بنسبة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫تعرضا‬ ‫األكثر‬ ‫للجهات‬ ‫الحراري‬ ‫االنتقال‬ ‫معامل‬ ‫قيمة‬ ‫في‬ ‫االنتقال‬ ‫معامل‬ ‫قيمة‬ ‫عن‬ ‫الضعف‬ ‫بمقدار‬ ‫زاد‬ ‫الساقطة‬ ‫لألشعة‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ ‫الساقطة،‬ ‫لألشعة‬ ‫تعرضا‬ ‫األقل‬ ‫للجهات‬ ‫الحراري‬ ‫بعملية‬ ‫للمبنى‬ ‫المقدرة‬ ‫التكلفة‬ ‫تخفيض‬ ‫إمكانية‬ ‫إلى‬ ‫إشارة‬ ‫لألشعة‬ ‫تعرضا‬ ‫األقل‬ ‫الجهة‬ ‫في‬ ‫العوازل‬ ‫تقليل‬ ‫بين‬ ‫توازن‬ ‫مرتفع.‬ ‫حراري‬ ‫معامل‬ ‫ذات‬ ‫نوافذ‬ ‫وضع‬ ‫وبين‬ ‫الساقطة‬ ‫عزال‬ ‫أقل‬ ‫جدار‬ ‫مع‬ ‫شفاف‬ ‫مفرد‬ ‫زجاج‬ ‫وضع‬ ‫افتراض‬ ‫عند‬ )ii( ‫زيادة‬ ‫يعني‬ ‫مما‬ ‫الثانية،‬ ‫الفرضية‬ ‫في‬ ‫الجهات‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫ووزنا‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫أن‬ ‫وجد‬ ‫الحراري،‬ ‫االنتقال‬ ‫معامل‬ ‫قيمة‬ ‫في‬ ‫طن‬ 4.1 ‫بمقدار‬ ‫أى‬ ‫الفعلي،‬ ‫الحمل‬ ‫عن‬ % 11.4 ‫بنسبة‬ ‫زاد‬ ‫على‬ ‫داللة‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ ‫كويتيا،‬ ‫دينارا‬ 1189 ‫وبتكلفة‬ ‫تكييف‬ 


									.14 ‫الجدول‬ ‫في‬ ‫موضح‬
									‫التكييف‬ ‫طن‬ ‫على‬ ‫المختلفة‬ ‫االتجاهات‬ ‫أثر‬ :14 ‫جدول‬
	‫باالتجاهات‬ ‫وربطه‬ ‫الحراري‬ ‫االنتقال‬ ‫معامل‬ ‫اعتبار‬ ‫أهمية‬ ‫بالمبنى.‬ ‫المرتبطة‬		‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫الكلي‬ TR KW	‫الترتيب‬ ‫التنازلي‬	‫االتجاه‬	‫والحائط‬ ‫النافذة‬ ‫وصف‬
	‫المبنى‬ ‫واتجاه‬ ‫الحراري‬ ‫االنتقال‬ ‫معامل‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ :15 ‫جدول‬ ‫اإلجمالي‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫على‬ ‫وأثره‬ ‫المقارنة‬ ‫وجه‬ ‫االنتقال‬ ‫معامل‬ ‫الحراري‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫وزن‬ ‫الكلي‬ ‫الحائط‬ W/)m²-‫الحوائط‬ Kg/ °K( W/)m²-TR KW m² ‫النوافذ‬ K( ‫منخفضة‬ ‫قيم‬	135.4 135 137.2 137.8 137.5 135.3 135.6	38.5 38.4 39 39.2 39.1 38.5 38.6	5 7 3 1 2 6 4	NE N NW W SW S SE	‫شفاف‬ ‫*زجاج‬ 5.9 ‫الحراري‬ ‫االنتقال‬ ‫*معامل‬ )W/)m²-°K( )m²2.32) ‫النوافذ‬ ‫*مساحة‬ )m²180) ‫الحوائط‬ ‫*مساحة‬
	126.1	35.9	577.4	0.646	2.193	‫االنتقال‬ ‫لمعامل‬ ‫لجميع‬ ‫الحراري‬	‫الفعلي‬
							‫الجهات‬	
						W		
	127.6	36.3	577.4 303.9	0.646 1.409	2.193 5.9	SW NW SE NE S N	)U) ‫قيمة‬ ‫منخفضة‬ )U) ‫قيمة‬ ‫مرتفعة‬	‫األولى‬ ‫الفرضية‬
	140.8	40	303.9	1.409	5.9	‫مرتفعة‬ ‫قيم‬ ‫الجهات‬ ‫االنتقال‬ ‫لمعامل‬ ‫لجميع‬ ‫الحراري‬	‫الثانية‬ ‫الفرضية‬

‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫على‬ ‫والسقف‬ ‫الجدار‬ ‫لسطح‬ ‫الخارجي‬ ‫اللون‬ ‫أثر‬ )6(

  ‫وذلك‬ ‫للعازل‬ ‫األصلية‬ ‫القيم‬ ‫وجود‬ ‫مع‬ ‫والسقف‬ ‫للجدار‬ ‫اللون‬ ‫تغيير‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫النتائج‬ ‫وكانت‬ ‫للمسجد‬ ‫الكلي‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫على‬ ‫اللون‬ ‫أثر‬ ‫لرؤية‬ ‫بمقدار‬ ‫زاد‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫أن‬ ‫يتضح‬ .16 ‫الجدول‬ ‫في‬ ‫موضحة‬ ‫هي‬ ‫بقيمة‬ ‫التكاليف‬ ‫زيادة‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ ‫مما‬ ،% 4.2 ‫بنسبة‬ ‫تكييف‬ ‫طن‬ 1.5 ‫من‬ ‫الخارجي‬ ‫السطح‬ ‫لون‬ ‫تغيير‬ ‫تم‬ ‫عندما‬ ‫وذلك‬ ‫كويتيا،‬ ‫دينارا‬ 435 ‫طن‬ 0.8 ‫بمقدار‬ ‫القيمة‬ ‫هذه‬ ‫زادت‬ ‫الغامق.‬ ‫اللون‬ ‫إلى‬ ‫الفاتح‬ ‫اللون‬ ‫دينارا‬ 232 ‫بقيمة‬ ‫التكايف‬ ‫زيادة‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ ‫مما‬ ،% 2.2 ‫نسبة‬ ‫تكييف‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬ ‫مما‬ ‫المتوسط،‬ ‫إلى‬ ‫الفاتح‬ ‫من‬ ‫اللون‬ ‫تغيير‬ ‫تم‬ ‫عندما‬ ‫كويتيا،‬ ‫حمل‬ ‫تخفيض‬ ‫في‬ ‫والجدار‬ ‫للسطح‬ ‫الخارجي‬ ‫باللون‬ ‫االهتمام‬ ‫أهمية‬ ‫المنخفضة.‬ ‫بتكلفتها‬ ‫قورنت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫خاصة‬ ‫التكييف‬ 


	‫حمل‬ ‫على‬ ‫والسقف‬ ‫الجدار‬ ‫لسطح‬ ‫الخارجي‬ ‫اللون‬ ‫أثر‬ :16 ‫جدول‬
					‫التكييف‬
	‫الكلي‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬	‫معامل‬	‫السطح‬ ‫لون‬	
	KW	TR	‫االمتصاص‬	‫الخارجي‬	
	126.1 129.1 131.5	35.9 36.7 37.4	0.450 0.675 0.9	‫(الفعلي)‬ ‫فاتح‬ ‫متوسط‬ ‫غامق‬	‫السقف‬ ‫والجدار‬

‫حمولة‬ ‫على‬ ‫والسقف‬ ‫للجدار‬ ‫العازل‬ ‫طبقات‬ ‫في‬ ‫التغيير‬ ‫أثر‬ )7(

  ‫التكييف‬ ‫األكثر‬ ‫العوامل‬ ‫من‬ ‫السقف‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الجدار‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫العوازل‬ ‫تعتبر‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫العوازل‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬ ‫التكييف،‬ ‫حمل‬ ‫على‬ ‫تأثيرا‬ ‫من‬ ‫المشروطة‬ ‫للمواصفات‬ ‫مالئمة‬ ‫تعتبر‬ ‫المغيصيب‬ ‫بدرية‬ ‫مسجد‬ ‫الجدران‬ ‫أنواع‬ ‫بعض‬ ‫افتراض‬ ‫أوال‬ ‫تم‬ ‫فقد‬ ‫الكهرباء،‬ ‫وزارة‬ ‫قبل‬ ‫الحراري‬ ‫االنتقال‬ ‫لمعامل‬ ‫المطلوبة‬ ‫القيمة‬ ‫تحقق‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫واألسقف‬ BTU/( 0.1 ‫وتساوي‬ )w/m 2 . o K( 0.57 ‫عن‬ ‫وتزيد‬ ‫المعتمدة‬ ‫الكلي‬ BTU/( 0.07 ‫وتساوي‬ )w/m 2 . o K) 0.4 ‫و‬ ‫للجدار،‬ )m 2 .F o .hr ‫الحراري‬ ‫االنتقال‬ ‫معامل‬ ‫زيادة‬ ‫أثر‬ ‫لرؤية‬ ‫وذلك‬ ‫للسقف‬ )m 2 .F o .hr .17 ‫الجدول‬ ‫في‬ ‫موضح‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫على‬ ‫حمل‬ ‫الجدارعلى‬ ‫في‬ ‫الحراري‬ ‫االنتقال‬ ‫معامل‬ ‫زيادة‬ ‫أثر‬ :17 ‫جدول‬ ،% 18 ‫بنسبة‬ ‫تكييف‬ ‫طن‬ 6.5 ‫بمقدار‬ ‫زاد‬ ‫قد‬ ‫التكييف‬ ‫طن‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫وذلك‬ ‫كويتيا،‬ ‫دينارا‬ 1885 ‫بقيمة‬ ‫التكاليف‬ ‫زيادة‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ ‫مما‬ ‫إلى‬ ‫(الفعلي)‬ 0.64 ‫من‬ ‫للجدار‬ ‫الحراري‬ ‫االنتقال‬ ‫معامل‬ ‫زيادة‬ ‫عند‬ ‫هذه‬ ‫زادت‬ ‫عازل‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫افتراض‬ ‫عند‬ .)w/m 2 . o K( 1.409 ‫زيادة‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ ‫مما‬ ،% 35 ‫بنسبة‬ ‫تكييف‬ ‫طن‬ 12.6 ‫إلى‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫العزل‬ ‫تأثير‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬ ‫مما‬ ‫كويتيا‬ ‫دينارا‬ 3654 ‫بقيمة‬ ‫التكاليف‬ ‫من‬ ‫يتضح‬ ‫حيث‬ ‫للسقف‬ ‫بالنسبة‬ ‫األمر‬ ‫كذلك‬ ‫اإلجمالي.‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫معامل‬ ‫قيمة‬ ‫زادت‬ ‫عندما‬ % 9.2 ‫بلغت‬ ‫الزيادة‬ ‫نسبة‬ ‫أن‬ 18 ‫الجدول‬ ‫وبنسبة‬ ،)w/m 2 . o K( 0.759 ‫إلى‬ 0.344 ‫من‬ ‫الحراري‬ ‫االنتقال‬ ‫إلى‬ 0.344 ‫من‬ ‫الحراري‬ ‫االنتقال‬ ‫معامل‬ ‫قيمة‬ ‫زادت‬ ‫عندما‬ % 39.8 ‫وهي‬ ‫جدا‬ ‫بسيطة‬ ‫التخفيض‬ ‫نسبة‬ ‫تعتبر‬ ‫بينما‬ .)w/m 2 . o K( 1.703 0.344 ‫من‬ ‫الحراري‬ ‫االنتقال‬ ‫معامل‬ ‫قيمة‬ ‫تخفيض‬ ‫تم‬ ‫عندما‬ % 1.1 ‫يمكن‬ ‫معينا‬ ‫حدا‬ ‫للعزل‬ ‫أن‬ ‫يستنتج‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ .)w/m 2 . o K( 0.163 ‫إلى‬ ‫الحد‬ ‫عن‬ ‫العزل‬ ‫زيادة‬ ‫وعند‬ ‫التكييف،‬ ‫حمل‬ ‫تخفيض‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫العالية‬ ‫بالتكلفة‬ ‫مقارنة‬ ‫يذكر‬ ‫مردود‬ ‫ثمة‬ ‫يكون‬ ‫لن‬ ‫فربما‬ ‫المطلوب‬ ‫التكييف‬ ‫طن‬ ‫على‬ ‫العازل‬ ‫من‬ ‫طبقة‬ ‫إضافة‬ ‫أثر‬ ‫ولتحري‬ ‫للعزل.‬ ‫طبقة‬ ‫إضافة‬ ‫تم‬ ‫فقد‬ ‫اإلضافة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫االقتصادي‬ ‫المردود‬ ‫وعلى‬ ‫على‬ )Extruded) ‫المبثوق‬ ‫البوليسترين‬ ‫ألواح‬ ‫من‬ ‫للحرارة‬ ‫عازلة‬ ‫حرارية‬ ‫ومقاومة‬ ، 3 ‫كجم/م‬ 22 ‫كثافة‬ ‫سم،‬ 5 ‫سمك‬ ‫األصل،‬ ‫الطبقات‬ ‫مقارنة‬ 19 ‫الجدول‬ ‫يوضح‬ .1.1 Kg/m 2 ‫ووزن.‬ ، 0.7044 m 2 /W ‫إضافة‬ ‫وبعد‬ ‫األصلي‬ ‫الجدار‬ ‫لطبقات‬ ‫اإلجمالي‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ ‫بين‬ ‫المبثوق.‬ ‫البوليسترين‬ ‫ألواح‬ ‫من‬ ‫طبقة‬ 


	‫على‬ ‫السقف‬ ‫في‬ ‫الحراري‬ ‫االنتقال‬ ‫معامل‬ ‫زيادة‬ ‫أثر‬ :18 ‫جدول‬
				‫التكييف‬ ‫حمل‬
	‫الكلي‬ ‫التبريد‬ ‫حمل‬ TR Kw	‫االنتقال‬ ‫معامل‬ ‫قيمة‬ )w/m 2 . o ‫الحراري)‪K‬‬	‫السقف‬
	126.1	35.9	0.344	‫الفعلي‬	1
	176.5	50.2	1.703	‫عازل‬ ‫غير‬ ‫من‬	2
	137.9	39.2	0.759	‫قليل‬ ‫عازل‬	3
	126.3 124.8	35.9 35.5	0.266 0.163	‫أكثر‬ ‫عازل‬	4 5
						‫اإلجمالي‬ ‫التكييف‬
					‫الكلي‬ ‫التكييف‬ ‫حمل‬ TR KW	‫االنتقال‬ ‫معامل‬ ‫قيمة‬ )W/m 2 . o ‫الحراري)‪K‬‬	‫الجدار‬
					126.1	35.9	0.646	‫الفعلي‬	1
					170.6	48.5	2.51	‫عازل‬ ‫غير‬ ‫من‬	2
					149.1	42.4	1.409	‫قليل‬ ‫عازل‬	3
					121.3	34.6	0.496	4
					121.3	34.5	0.39	‫أكثر‬ ‫عازل‬	5
					119.6	34	0.266	6
Assessment of the Methods of Electrical Energy Rationalization in Kuwaiti Mosques using Hourly Analysis Program )HAP(