## Schweiß-, Schneid-, Lötarbeiten und verwandte Verfahren auf der Baustelle 

## 1. Brandschutz 

Bei Schweiß-, Schneid- , Lötarbeiten („ Feuerarbeiten“) und verwandten Verfahren in Bereichen mit Brand- und Explosionsgefahr sind unter anderem folgende Punkte zu beachten: 

## - Sicherheitsmaßnahmen vor Beginn der Arbeiten, z. B.: 

o Bei der Bauleitung muß von der ausführenden Firma eine „Schweißerlaubnis“ eingeholt werden (siehe Beispiel). Der „Schweißerlaubnisschein“ ist bei den A r- beiten mitzuführen. 

o Sicherheitsmaßnah men zur Verhinderung einer Brandentstehung in der „Schwe i- ßerlaubnis“ festlegen. 

o Geeignete Löschgeräte, z. B. Pulverlöscher, in ausreichender Menge bereitstellen. 

o Bewegliche, brennbare Gegenstände und Staub aus dem Gefahrenbereich entfer- nen. 

o Ortsfeste, brennbare Gegenstände durch geeignete, nicht brennbare Abdeckungen schützen. 

o Öffnungen, Fugen, Ritzen usw. nicht brennbar schließen oder abdichten. 

o Entfernen von brennbaren Umkleidungen und Isolierungen von Rohrleitungen, Kesseln und Behältern. 

o Leicht entzündliche Stoffe, welche die zu bearbeitenden Metallteile berühren, von diesen entfernen. 

o Explosionsgefahren, die durch Gas- oder Staub-Luft-Gemische entstehen können, beseitigen. 

## - Sicherheitsmaßnahmen während der Arbeiten, z. B.: 

o Arbeitsstelle und Umgebung laufend kontrollieren. 

o Hohlstellen, Fugen und Ritzen besonders aufmerksam überwachen. 

o Darauf achten, dass sich keine brennbaren Gegenstände oder Stoffe entzünden. 

## - Sicherheitsmaßnahmen nach Beendigung der Arbeiten, z. B.: 

o Übermäßig erwärmte Bauteile mit Wasser kühlen. 

o In einem angemessenen Zeitraum, je nach Art und Umfang der Arbeiten, vor dem Verlassen der Baustelle die schweißtechnischen Arbeiten beenden. 

o Arbeitsbereich, Umgebung und benachbarte Räume gründlich kontrollieren auf: 

o Hohlstellen, Fugen und Ritzen besonders aufmerksam überprüfen 

o Kontrollen in kurzen Zeitabständen ausreichend lange durchführen. 

 Brandgeruch 

 Übermäßige Erwärmung 

 Glimm- und Schwelstellen und Brandnester 

o Bis 24 Stunden nach Beendigung der Arbeiten mehrfach die Arbeitsstelle auf Brandnester überprüfen (Brandwache). 

