## 10.3 Differenzdruck –Transmitter als große Digital - anzeige. 1 Stück 

## 10.4 Regler/ Digitalanzeiger 

Aufstellungsort: Raum B002 

Technische Daten: 

 Druckmessbereich: 0 bis ±500Pa 

 Für Wandaufbau, mit großem Digitaldisplay (50x190mmm) 

 Austauschbare Druckmodule/ Drucksensoren (SPI Technologie) 

 Abwechselnde Anzeige von 1 bis 4 Parameter 

 Signaleingang für Externe KIMO -Transmitter der Klassen 200 und 300 

 2 einstellbare Analogausgänge 4-20mA (4 Leiter) 

 2 einstellbare Schaltkontakte/Relais (6A/230Vac RCR Relais) 

 ABS Gehäuse 

 Netzversorgung: 60VDC 

Spannungsversorgung und Verkabelung erfolgt bauseits. 

Zubehör: 

- ca. 50m Kupferrohr Ø8mm 

Fabrikat/Typ: KIMO -CPA-300/CPA302 

Oder gleichwertig 

Fabrikat : .......................... 

Typ: .................................. 

Menügeführte vor Ort Bedienung über Fronttaste bzw. 

BlueControl Software 

Eigenschaften: 

## Summe Pos. 10.3 (Liefern + Montieren) 

## 2 Stück 

……………… 

……………… 

