## 9.2 

## Regelklappe DN 250 

 Gasdicht gegen innen und außen. 

 Nenndruck: PN10 

 Mit elektromotorischem Schwenkantrieb zu Flanschmontage F14 nach ISO5210 

 Geeignet für Absperr - und Regelfunktionen für gasförmige Medien. 

 Gehäusewerkstoff: Edelstahl 1.4404 

 Dichtwerkstoff: TFM/FPM 

 Einbaulänge nach EN 558-1/20 

 Betriebdruck: PN 10 

 Anschluss mit Flanschen 

 Gehäuseform: Lug 

 Materialzeugnisse 

 Technische Dokumentation 

Fabrikat: ................................... 

Typ: ................................... 

## Klappenantrieb: 

Technische Daten: 

 Elektrischer Klappenantrieb mit überlastsicher und wartungsfrei. 

 Ausführung Drehantrieb mit stetiger Ansteuerung, als Steckmotor für Direktmontage auf Klappenachse. 

 Stromabsenkung inRuhestellung. 

 Konstante, lastunabhängige Laufzeit. 

 Mechanische Drehwinkelbegrenzer und Stellungsanzeige. 

 Nenndrehmoment: 4 Nm. 

 Nennspannung: AC 24V, 50/60 Hz, DC 24V 

 Ansteuerung Stellsignal Y: stetig, DC 0…10 V 

 Arbeitsbereich: DC 2...10 V 

 Stellungsrückmeldung: DC 2-10 V, max 0,5mA 

 Leistungsverbrauch: 

 Anschluss: Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm² 

 Drehsinn: wählbar mit Schalter 

 Drehwinkel: max. 95 Grad 

 Handverstellung: Drucktaste, rückstellend 

 Laufzeit: 2,5 s / 90 Grad Drehwinkel 

-Betrieb: 12 W 

-Ruhestellung: 1,5 W 

## 3 Stück 

