content_image/447763.jpg
## 3.2.1.3 Anforderungen zur Begrenzung der Wärmeabgabe von neuen Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Ar- maturen (zu § 14, Absatz 5) der baulichen Erweiterung 

Die Wärmeabgabe von in der baulichen Erweiterung installierten Wärmevertei- lungs- und Warmwasserleitungen, Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen so- wie Armaturen ist gemäß der Energieeinsparverordnung 2016 durch Wärmedäm- mung nach Maßgabe folgender Tabelle zu begrenzen. 

<img src='content_image/447763.jpg'>

Soweit Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen an Außenluft grenzen, sind diese mit dem Zweifachen der Mindestdicke nach obiger Tabelle, Zeilen 1 bis 4, zu dämmen. 

Bei Materialien mit anderen Wärmeleitfähigkeiten als 0,035 W/(mK) sind die Min- destdicken der Dämmschichten entsprechend umzurechnen. Für die Umrechnung und die Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials sind die in Regeln der Technik enthaltenen Rechenverfahren und Rechenwerte zu verwenden. 

