content_image/467703.jpg content_image/467704.jpg
Aderfarben in Schaltschränken und Verteilern: 

<img src='content_image/467703.jpg'>

<img src='content_image/467704.jpg'>

Feindrähtige Leitungen dürfen nur mit Aderendhülsen mit Kragen oder Stiftkabelschuhen an Schraubanschlüsse geklemmt werden. Für jedes Adernende ist eine separate Aderendhülse zu verwenden. Mehrere Adernenden in einer Aderendhülse werden als Mangel bewertet und sind vom Auftragnehmer zu beheben. Bei direktem Anschluss der Leiter an Sammelschienen sind diese bis zum Schutzorgan kurzschluss- und erdschlusssicher zu verlegen. 

Für allgemeine Verdrahtungen sind PVC-Leitungen zu verwenden, soweit die Anforderungen der Grenztemperatur (für Anschlüsse von PVC-Kabeln und Leitungen  60°C) für den Einsatz von PVC-Leitungen erfüllt sind. 

## Automatisierung. Steuerungsprogramms: 

Es bestehen im JRC Karlsruhe zwei Stickstoffanlagen, in den Flügeln B und D. Diese Anlagen sind mit zwei S7-400 SPS gesteuert. Die SPS sind in eine PCS7 Multiprojekt integriert: 

OS//AS Konfiguration der bestehenden Anlagen: 

 Einen redundanten Server (Ein Server in FL. E / ein Server in der ÜWZ). 

 Eine ES- Bedienstation FL.E 

 Eine OS-Bedienstation in der Stickstoffanlage Fl. D 

 Eine OS-Bedienstation in der Stickstoffanlage Fl. B 

 Eine OS-Bedienstation im Keller Fl. A (Klimaanlage) 

 Drei S7-400. 

