content_image/477104.jpg
Für die beiden Feststoffabscheider ist ein Spülanschluss mit Betriebswasser vorzusehen. 

## 7.1.3. Sammelbehälter B03, B12 

(für die Feststoffabscheider F01, F02, Reserve) 

## Funktion: 

In dem Sammelbehälter B03 werden die aus dem Feststoffabscheider (F01, F02) ausgetragenen Stoffe eingeleitet und bis zur Erreichung der max. Behälterfüllung bzw. der zulässigen Behälteroberflächendosisleistung zwischengelagert. 

Ist eine der aufgeführten Kriterien erreicht, ist der Sammelbehälter zu wechseln und sofort durch einen leeren Sammelbehälter zu ersetzten. 

## Ausführung: 

Der Sammelbehälter ist ein Standard-/Serienprodukt mit dicht verschließbarem Deckel. 

<img src='content_image/477104.jpg'>

## 7.1.4. Kleingebinde-Entleerung B05 

## Funktion: 

Kleingebinde können über den Schraubdeckel direkt in den Sammelbehälter B05 entleert werden. 

## Ausführung: 

Der Sammelbehälter ist ein Standard-/Serienprodukt mit dicht verschließbarem Deckel. 

Rechteckbehälter: 160 l, Typ VRC-165 

Hersteller: Aricon, oder gleichwertig. 

Werkstoff: LLDPE, Natur-transparent 

