content_image/461882.jpg content_image/461881.jpg
Vor der Probenahme ist das im Behälter eingelagerte Abwasser durch das Umwälzsystem so zu homogenisieren, dass geringste, im günstigsten Fall keine Sedimente oder sonstige feste oder flüssige Reststoffe im Behälterinnenraum verbleiben. Das Abwasser- Probenahmesystem ist im Kellergeschoß (-3,00 m), Raum 034 angeordnet. 

## 7.3.1. Probenahmeleitungen 

## Funktion: 

Die Abwasserproben werden von der Schlauchpume über PP-Rohrleitungen und in wenigen Bereichen durch Edelstahlrohrstrecken durch die Komponenten der Probenahme in die Probenahmeflasche geleitet. 

## Ausführung: 

<img src='content_image/461882.jpg'>

## 7.3.2 3-Wegekugelhahn 

Mit dem 3-Wegekugelhahn wird der zur Probenahme geförderte Abwasserstrom ferngesteuert 

- im Umwälzbetrieb mit automatischer Füllung des Messbehälters 

- Probeabfüllung nach Unterbrechung des Umwälzbetriebes durch Entleeren des Messbehälters in den Probenahmebehälter 

## Ausführung: 

<img src='content_image/461881.jpg'>

## 7.3.3 Messbehälter B06, B07 

Das im Messbehälter gespeicherte Abwasservolumen ist geringfügig kleiner als das Probenahmeflaschenvolumen. Durch diese Auslegung ist das Überfüllen der Probenahmeflasche ausgeschlossen. 

## 7.3.4 Probenahmebox B08 

## Ausführung: 

Die Probenahmebox wird als Handschuhbox im Raum 034 ausgeführt. 

