content_image/508278.jpg content_image/508279.jpg
Filterfläche: 5,80m² als Minimum Dichtung: Dichtung auf einer Seite des Filters . (Moosgummi oder ähnlich) Anfangsdruckverlust: max. 90Pa bei Nennvolumenstrom Nennvolumenstrom: 1900m³/h min. Max. Volumenstrom:1,3 x Nennvolumenstrom Einsatztemperatur: 70°C max. Feuchte: 100% r.F. max. Jedes Filter verfügt über einen seitlichen Griff, der zum Ein- und Ausbau dient. 

Fabrikat/Typ:Camfil EcoPleat Green 

 3GPPS 592x592x48-F7-0 , oder gleichwertig. 

<img src='content_image/508278.jpg'>

<img src='content_image/508279.jpg'>

