content_image/471893.jpg
## 6.9 VerkabelungAbwassersammelstation 

<img src='content_image/471893.jpg'>

## 6.9.1 MKS-Kabelbahn 28 m 

## Vorbemerkungen Elektroinstallation: 

Komplette Installation gemäß allgemein gültigenVDE- Richtlinien aller elektrischen Verbraucher, Regel - und Steuergeräte, Endlagensignalschalter und sonstigen notwendigen Teilen, einschließlich Schaltschrank. Alle Kabel sind am Anfang und Ende (beidseitig) mit der jeweiligen Nummer aus der Kabelliste mit Kabelmarkern zu kennzeichnen. 

Die genaue Abstimmung über den Aufbau der Kabelbezeichnungen ist mit der Bauleitung abzustimmen. 

Ausgenommen ist der Anschluss der Hauptzuleitungskabel zu den Schaltschränken. Diese Leitungen werden vom Lieferanten der Niederspannungshauptverteilung angeschlossen. Die Verlegung der Kabel erfolgt auf der Kabeltrasse der zu renovierenden Anlage. 

 Bei der Auslegung der Kabel und Leitungen sind Kabelhäufung, Umgebungstemperatur sowie die Leitungslänge und Verlegungsart sowieAbsicherung nach VDE0100 zu berücksichtigen. Schwachstrom - und Datenübertragungskabel sind störungssicher abzuschirmen, Leitungen für Frequenzumformer sowie E90-Leitungen sind jeweils auf gesonderten Trassen zu führen. 

Baustellenbegehung bezüglich Überpr üfung der festgelegten Leitungswege und der für die Installation vorgesehenen Durchbrüche sowie Koordination mit den am Bau beteiligten Gewerkefirmen. 

400 mm breit, 60 mm hoch, FS,mit Deckel 

Stahl feuerverzinkt nach DIN EN1047 Mit sämtlichen systembedingten Zubehör wie Wandausleger, Hängestiele und Montage- und Installationsmaterial und Trennsteg 

