Fronttüren, (Schließung mit Rittal Nr. 3524E) und Montage-Sockel mit Abfangschienen. Die Kabeleinführung erfolgt durch den Sockel von unten. 

Schutzart: IP55 

Lackierung: RAL 2000= Orange 

Fabrikat: 

Rittal Schrank ES 5784.500 

Rittal Sockel SO2906.200 

Rittal Schrankleuchte komplett SZ 4138.350 

Rittal Filterlüfter, Temp. Regler, Austrittsfilter SK 3325.107, Sk 3110.000, SK 3325.207 oder gleichwertig 

• Stromversorgung 400 V AC, 50 Hz. 

• von außen zu betätigenden abschließbaren Hauptschalter 

• Art: modulare Schrankaufbautechnik für die Annahme aller MSR-Komponenten und einer Leittechnik - Vernetzung 

•30 % Reserve des Innenraumes für den Einbau von zusätzlichen elektrischen Komponenten 

• Strom- und Spannungsanzeiger, Amperemeter mit Schleppanzeiger, Phasensignalisierungsleuchte, Spannungsschalter und cos-Anzeige. 

• Eingebauten Arbeitsleistungszahler (kWh) mit direkter Anzeige und Ausgangssignal 4bis 20 mA zum AS. 

• Steuerschalter für jede Pumpe und für deren Freigabe, mit Hand/Auto/Aus Stellung. 

1 Stück :Standard Leistungsschalter 4 polig 63 A 

1 Stück  Trenntrafo 400V/230V, einschließlich Absicherung. 

1 Stück  Netzgerät 400V/24V=, einschließlich Absicherung 

1 Stück  Überspannungs-Kombi-Ableiter für Mittel und Feinschutz, einschließlich Absicherung 

1 Stück  Phasenüberwachung, einschließlich Absicherung 

• 34 Stück  Hilfsschütze für Kugelhahnsteuerungen siehe Pos. 6.6.1, 6.6.2 und 6.6.5 

4 Stück  Motorsteuerungen mit Motorschutzschalter 25 A und Hauptschütz Sicherung- und Klemmenmaterial. 

•Sicherungs- und elektrothermische Sicherungsautomaten 

• Klemmenmaterial (Weidmüller, Federzuganschluss) und interne Verdrahtung. Kraftstrom über Schienensystem 

•Schütz-, Schützschaltern, Netzteile und alle benötigten Komponenten für eine ordnungsgemäße Funktion des Schaltschrankes 

•Steuertrafo mit doppelter Steuersicherung primär- und sekundärseitig 

•Eingebauten Filterlüfter mit Temperaturregler und Austrittsfilter. 

