content_image/444939.jpg
Im 5. Obergeschoss werden die Technikflächen als niedrig beheizt (Raum- Innentemperatur ($_{i}$ | 12 bis < 19 °C) angesetzt. 

Die wärmeschutztechnisch relevanten Bauteilaufbauten im niedrig beheizten Be- reich für die geplante Sanierung mit entsprechenden bauteilspezifischen Ausfüh- rungshinweisen sind in den Anlagen 4 und 12 zusammengestellt. 

<img src='content_image/444939.jpg'>

## 6. Energetische Beurteilung 

## 6.1 Nachweis der Anforderungen gemäß Energieeinsparverordnung 2016 

## 6.1.1 Wärmedurchgangskoeffizienten der Außenbauteile 

Die Anforderungen der Energieeinsparverordnung 2016 an die Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten werden von den in den Anlagen 1 bis 16 aufge- führten geänderten Außenbauteilkonstruktionen eingehalten. 

## 6.1.2 Beurteilung der Luftdichtheit 

Die von der Baumaßnahme betroffenen Außenbauteile sind so zu planen und aus- zuführen, dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fu- gen dauerhaft luftundurchlässig gemäß DIN 4108-7:2011-01 GLYPH<129> Luftdichtheit von Gebäuden, Anforderungen, Planungs- und Ausführungsempfehlungen sowie -beispiele" sowie nach den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet ist. 

Die Fugendurchlässigkeit der außenliegenden Fenster und Fenstertüren sowie der Zu- und Abluftöffnungen (in geschlossenem Zustand) von beheizten Räumen müssen der Klasse 3 der Fugendurchlässigkeit gemäß DIN EN 12207:2017-07 GLYPH<129>Jl]k[liZ_ctjj‘^b\‘k - IcXjj`]`q`\ile^ \ekjgi\Z_\e, 

