content_image/445622.jpg
Bei Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen dürfen die Mindestdicken der Dämmschichten nach obiger Tabelle insoweit vermindert werden, als eine gleichwertige Begrenzung der Wär- meabgabe oder der Wärmeaufnahme auch bei anderen Rohrdämmstoffanordnun- gen und unter Berücksichtigung der Dämmwirkung der Leitungswände sicherge- stellt ist. Die Einhaltung der Dämmstoffdicken ist vom Haustechnikplaner nachzu- weisen. 

## 3.2.2 Anforderungen an den Mindestwärmeschutz gemäß DIN 4108-2 für die Außenbau- teile der baulichen Erweiterung 

Zur Gewährleistung eines hygienischen Raumklimas und des Schutzes der Bau- konstruktion vor klimabedingten Feuchteeinwirkungen und deren Folgeschäden werden in DIN 4108-2:2013-02 folgende Anforderungen an die Mindestwerte für die Wärmedurchlasswiderstände von Bauteilen gestellt: 

<img src='content_image/445622.jpg'>

Gemäß DIN 4108-2 gelten für leichte Bauteile mit einer flächenbezogenen Ge- samtmasse unter 100 kg/m² erhöhte Anforderungen mit einem Mindestwert des Wärmedurchlasswiderstandes. Bei thermisch inhomogenen Bauteilen, wie sie bei- spielsweise bei Skelett-, Rahmen oder Ständerbauarten vorhanden sind, ist im Be- reich des Gefachs ein Mindestwert des Wärmedurchlasswiderstandes von R$_{G}$ + 1,75 (m²K)/W nachzuweisen. 

