Die zusätzliche bauliche Verschattung durch die bestehenden Nachbargebäude wurde gemäß DIN V 18599-2:2011-12 berücksichtigt. Bei der Bestimmung des maximal zulässigen Sonneneintragskennwertes S$_{max}$ wurde für die untersuchten Räume eine mittlere Bauart sowie eine erhöhte Nachtlüftung n } 2 1/h für alle Räume angesetzt. Gemäß Abstimmung mit dem Planungsbüro werden alle Räume be- und entlüftet, die erhöhte Nachlüf- tung kann in allen Bereichen erreicht werden. 

Bei dem derzeit geplanten Arztzimmer 4.A.30 im 4. Obergeschoss kann die Anforderung an den zulässigen Sonneneintragskennwert S$_{max}$ der DIN 4108-2:2013-02 aufgrund des großen grundflächenbezogenen Fensterflä- chenanteils nicht eingehalten werden. Um den baulichen Sonnenschutz gemäß DIN 4108-2:2013-02 gewährleisten zu können, ist die Verglasungsfläche auf einen Wert von A$_{Verglasung}$ | 8,5 m² zu reduzieren (siehe Tabelle, Zeile 10). 

Die Fensterflächen an der Nordseite des Gebäudes (Treppenhaus etc.) ohne au- ßenliegenden Sonnenschutz sind mit einer Sonnenschutzverglasung mit einem Gesamtenergiedurchlassgrad von g-Wert | 0,30 und einer ausreichenden Belüftung auszuführen. 

## Hinweis: 

- Die ermittelten maximal zulässigen Sonneneintragskennwerte gemäß DIN 4108-2 beziehen sich auf übliche Büronutzungen bei üblichen Raumgeo- metrien. In Räumen mit erhöhten internen Wärmelasten können trotz Einhal- tung der DIN 4108-2 erhöhte Temperaturen erreicht werden. Daher wird emp- fohlen, den maximal zulässigen Sonneneintragskennwert deutlich zu unter- schreiten oder einen detaillierten Nachweis über Klimasimulationsberechnun- gen zu führen. 

