## 7. LEISTUNGSVERZEICHNIS 

Das Leistungsverzeichnis dient nur als Hilfe für den Anbieter damit er sein Angebot leichter vorbereiten kann. Falls aus Sicht des Anbieters Positionen fehlen muss der Anbieter bei Angebotsabgabe die fehlenden Positionen auf einem separaten Preisblatt auflisten und seine Preise dazu abgeben. Auf jeden Fall wird darauf hingewiesen, dass der Auftragnehmer eine voll Funktionsfähige Anlage zu liefern hat. Er kann auf keinen Fall eine nicht funktionierende Anlage abliefern weil z. Bsp. Positionen im Leistungsverzeichnis fehlen. 

Die Leistungen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind verstehen sich geliefert und montiert. 

Vor Abgabe des Angebotes ist der Anbieter gehalten, sich vor Ort mit den Räumlichkeiten und Gegebenheiten vertraut zu machen. 

Zwecks Ortsbegehung können Sie sich mit Hr. García Miralles unter der Tel. Nr.: 07247/ 951-377 in Verbindung setzen. 

## Alle Montagearbeiten sollen wie folgt durchgeführt werden: 

Auszuführende Arbeiten: 

 Lieferung des Materials vor Ort 

 Einrichtung der vom JRC Karlsruhe zur Verfügung gestellten Gerüste bzw. Hebebühne 

 Es ist darauf zu achten, dass einige Arbeiten in Höhe ausgeführt werden müssen, und dass die betroffenen Leitungen schwer zugänglich sind, deshalb sind vor dem Beginn der Arbeiten alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen 

 komplette Montage des Rohr- und Kanalsystems, d. h. Schweißen der Rohre, Verlegen der Bauteile, Aufhängen bzw. Abstützen der Bauteile, Anschluss an die vorhandene Lüftungssysteme. 

 die Schweißarbeiten müssen fachgerecht ausgeführt werden, Grundwerkstoff Nr. 11, und nur mit Argon und 2% Wasserstoff (AR + 2%H2) als Formier- und Schweißgas. Ein Schweißzeugnis des Schweißers ist abzugeben 

 Abdichten und auf Dichtheit Prüfen des Rohr- und Kanalsystems: 

 Für die Lüftungskanäle ist die Prüfung nach DIN 25 496 (Lüftungstechnische Komponenten in kerntechnischen Anlagen, Abs. 4.2.6) durchzuführen, d. h. ein zulässiger Leckvolumenstrom von 10 l/(h.m2) unter 20 mbar Überdruck und bei 1 bar und 20 °C als Betriebsbedingungen. 

 Für das Abwasserrohrsystem ist die Prüfung durchzuführen mit einem Wasserdruck von 1,5-mal dem Nenndruck. Die Druckprüfung wird über eine Dauer von 12 Stunden mit einem Schreiber durchgeführt. 

 Beseitigung der herrührenden Abfälle zu unserem Müllcontainer 

 Einhaltung der internen Sicherheitsvorschriften (Schweißerlaubnis, Lagerung der Gasflaschen, usw.) 

