## 7.5.2. Behälterabluft führende Rohrleitungen 

Als Rohrleitungsauslegungsdaten werden festgeschrieben: 

Die Nennweiten der Rohrleitungen werden von den bereits verlegten Rohrleitungssystemen (vom Anschlusspunkt) und weiterzuführenden neuen Rohrleitungsführungen übernommen und nach den verfahrenstechnischen und anlagentechnischen Bedingungen festgelegt. 

## Ausführung: 

Die Nennweiten der Rohrleitungen werden von den bereits verlegten Rohrleitungssystemen (vom Anschlusspunkt) und weiterzuführenden neuen Rohrleitungsführungen übernommen und nach den verfahrenstechnischen und anlagentechnischen Bedingungen festgelegt. 

## Ausführung: 

- Auslegungsdruck 10 bar, 

- Auslegungstemperatur 30 °C 

- Verbindungen von Rohrleitungsteilstrecken erfolgen durch Schweißverbindungen 

- Einbindung von Armaturen und Komponenten erfolgt durch Flanschverbindungen 

- Werkstoff: PP 

- Werkstoffbelegung: DIN EN 10204/3.1 

- Dichtheitsprüfung der Rohrleitungen 

- Abmessungen: DN 50 

