content_image/503388.jpg content_image/503389.jpg
3.3 Fare attenzione alla presenza di contenitori mobili di gas criogenici, di solito presenti nelle aree di laboratorio: sono contenitori di dimensioni anche considerevoli, grandi circa come una sedia o più: prima di eseguire qualunque intervento richiedere di spostarli se possono interferire con le attività; non effettuare direttamente alcuna operazione su questi recipienti né su linee o attrezzature del laboratorio. 

3.4 Porre comunque attenzione ai simboli seguenti: 

## SCHEDA 4: RISCHIO ELETTROCUZIONE 

- Rischi elettrici 

.1 Impianti elettrici provvisori: prevedere linee prevalentemente aeree; nel caso siano previsti cavi a terra si deve tenere in conto della possibilità che vengano calpestati o danneggiati da mezzi veicoli e persone e in questo caso, protetti con canale. 

4.2 Gli impianti elettrici di cantiere devono essere certificati da tecnico abilitato e corredati da dichiarazioni di conformità. 

4.3 Le linee elettriche per le macchine da cantiere (es. betoniere) devono essere fisse, con quadro elettrico “da cantiere” tipo ASC. Il cavo di alimentazione deve essere dotato di polo per la messa a terra. 

4.4 Le linee elettriche per utensili portatili possono essere costituiti da semplici prolunghe, ma come sopra, si deve tenere in conto della possibilità che vengano danneggiate da mezzi in transito o che possano costituire un rischio di inciampo o che siano sollecitate in modo particolare per esempio da portoni o da porte, e se del caso protette con tavole, cunei, etc. 

4.5 I cavi devono essere a norma CEI adatti per posa mobile (H07RN-F) nel caso siano usati all’esterno. 

4.6 Il criterio generale da seguire è: i cavi, prese, etc. per alimentare gli attrezzi usati all’esterno devono essere adatti e quindi almeno IP55. Gli utensili portatili devono essere almeno IP55; se usati in zone umide/bagnate: a doppio isolamento. Gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria devono prevedere il sezionamento delle utenze agendo su sezionatore a monte. Per evitare riavvii intempestivi posizionare il cartello “lavori in corso: non effettuare manovre” e ove necessario lucchettare anche i sezionatori/interruttori a monte. 

4.7 Le manovre di sezionamento di quadri di distribuzione che alimentano le utenze devono sempre essere concordate prima con la committente. Questa osservazione vale in particolare per i laboratori biologici, chimici, fisici, per gli impianti di rilevazione incendi, per gli impianti a sicurezza (“ATEX”), per le sirene ed i pulsanti di allarme e per tutte le 

<img src='content_image/503388.jpg'>

<img src='content_image/503389.jpg'>

aree dove vengono condotti esperimenti o vengono usati macchinari la cui interruzione improvvisa e/o il ripristino improvviso dell’alimentazione può provocare incidenti, infortuni, incendi o esplosioni, guasti o danni. 

4.8 I lavori elettrici ed in particolare le manovre di sezionamento, di messa in sicurezza, di ripristino, devono essere eseguite sempre interfacciandosi con la committente e comunque seguendo i criteri generali indicati dalla norma CEI 11-27 “Lavori su Impianti Elettrici” e devono prevedere, fra l’altro, l’individuazione della zona di lavoro, gli elementi di impianto da mettere fuori tensione ed in sicurezza, la definizione delle attività preparatorie e delle fasi di lavoro formalizzando tutto questo in un “piano di lavoro”. Queste misure vanno specificate nel Piano di Sicurezza redatto dall’appaltatore e consegnato alla committente prima dell’inizio lavori, comunque in tempo utile per concordare le misure di sicurezza. 

4.9 Anche per gli interventi di interruzione temporanea dell’alimentazione nelle aree di ufficio o assimilabili vanno sempre prima concordate con la committente, per evitare danni, incidenti, o comunque perdita di dati. 

4.10 Devono essere prese misure per evitare che terzi possano intervenire su parti di impianti attive o comunque operare costituendo pericolo per sé stessi e gli altri. Queste misure vanno specificate nel Piano di Sicurezza redatto dall’appaltatore. 

4.11 La “messa in sicurezza” degli impianti che prevedono interventi in cabina MT/BT è di norma a carico della committente, che consegna l’impianto “in sicurezza” all’appaltatore. 

## SCHEDA 5: RISCHI ILLUMINAZIONE 

- Illuminazione degli spazi e postazioni di lavoro 

.1 I passaggi o le zone di lavoro devono essere illuminate. 

5.2 Prevedere la realizzazione di impianti luci provvisori quando necessario per assicurare la visibilità di: vie di transito, percorsi pedonali, ambienti di lavoro, recinzioni di cantiere o delimitazioni analoghe dell’area di lavoro, ecc. 

5.3 Le recinzioni dei cantieri vanno rese visibili tramite segnalazioni a luce rossa fissa alimentate a bassissima tensione (24 V). 

5.4 Per l’accesso a luoghi per cui è lecito attendersi una scarsa illuminazione devono essere portate con sé lampade portatili (es. cunicoli, vani tecnici). 

## SCHEDA 6: RISCHIO INCENDIO/ESPLOSIONE 

- Rischi di incendio e di esplosione 

1 Uso di cannello ossiacetilenico, bombole di GPL (es. per stesa guaina impermeabilizzante), ecc: verificare prima dell’uso l’assenza di fughe di gas dalla valvola, dai tubi e dal cannello usando una soluzione saponosa. 

