## 4.3. Zuständigkeiten und Abwicklungsmodalitäten (Arbeitsverlauf) 

Der Arbeitsablauf erfolgt in Absprache zwischen dem technisch Verantwortlichen des JRC Karlsruhe und dem Koordinator des AN. Dazu gibt es wöchentliche Besprechungen zu einem festen Termin sowie Baustellenbesprechungen nach Erfordernis. Einzelne Arbeitsschritte dürfen erst nach mangelfreier Ausführung des vorigen Arbeitsschrittes und nach Freigabe durch den technisch Verantwortlichen des JRC Karlsruhe erfolgen. 

## 4.4. Eignungsnachweis 

Um die oben beschriebenen Arbeiten ordnungsgemäß und sicher durchführen zu können, muss das zur Vertragserfüllung im JRC Karlsruhe eingesetzte Personal zwingend über ausreichende Erfahrungen, Kenntnisse und Fähigkeiten auf diesen Gebieten verfügen. Die fachliche Qualifikation des eingesetzten Personals wird nach einer Woche festgestellt. 

## Die letzte Entscheidung über die Eignung von Personal trifft der Auftraggeber. 

## 4.5. Erstellung von Vorprüfunterlagen 

Im Rahmen der Ausführungsplanung sind durch den AN Vorprüfunterlagen zu erstellen. 

Die Vorprüfunterlagen der Anlage mit EMSR Technik besteht im Wesentlichen aus den nachfolgend aufgeführten Unterlagen: 

 Inhaltsverzeichnis der Vorprüfunterlagen mit Benennung der Komponenten, Titel 

 Kennzeichnung, sowie Revisionsstand mit Datum 

 Datenblätter der Hauptkomponenten und Zukaufteile 

 Komponenten- und Ersatzteillisten 

 Angabe von Wärmelasten und Verlustleistungen 

 Angabe von Brandlasten 

 Zusammenstellung aller Konstruktionszeichnungen (relevante Einzelteilzeichnungen und Übersichtszeichnungen) 

 Aufstellungspläne, Kanalpläne, Trassenpläne 

 Erforderliche statische Nachweise und Berechnungen mit Betriebsfestigkeitsnachweis 

 Schweißpläne 

 Werkstoffprüfpläne 

 Bauprüfpläne 

 Montageprüfpläne / -programme 

 Funktionsprüfpläne / -programme 

 Funktions- / Systembeschreibung mit Zusammenstellung und Beschreibung der Arbeitsweise der Mess-, Regel-, Überwachungs- und Sicherheitseinrichtungen (*) 

 Funktionsablaufpläne und Beschreibungen der Steuerungen (*) mit Software- Programm-Modulbeschreibungen (Programm-Listings, Querverweislisten und Zuordnungslisten mit Kommentaren/ Softwaretests) (*) 

 Stück-/Gerätelisten mit Angaben der technischen Daten bzw. technische Datenblätter 

 der elektrischen Betriebsmittel, Berechnungen/Nachweise (Kurzschlussberechnungen, Selektivitätsbetrachtungen) (*) 

