human
ガスボイラーの深刻な誤動作を決定できる兆候は何ですか？
gpt
ガスボイラーの誤動作にはさまざまなタイプがあり、それぞれに独自の兆候があります。

1.バーナーフェード、安定した炎はありません - 何をすべきか？まず第一に、トラクションを確認してください。コントロールウィンドウの点灯マッチは、炎の偏差を示す必要があります。燃焼がスムーズに発生した場合、トラクションはありません。出口 - 煙突を掃除するか、共同サービスに連絡してください。集中的な空気の流れにより、炎も消えます。そのような場合、シャッターが取り付けられています。
2.牽引センサーが壊れたため、バーナーの問題のある点火につながり、その後火が消えます。テストについては、ターミナルを互いにクリックし、キンドリングを成功させると、センサー自体を変更する必要があります。
ネットワーク電圧がジャンプすると、ターボチャージボイラーに害を及ぼします - ファンは動作を停止します。電圧スタビライザーまたはUPSを配置する必要があります。また、ファンは、位相をゼロで誤って回転するため、機能しない可能性があります。
3.ごみは点火しません - 扇動電極と接点を確認する必要があります。
バーナー炎のギャップは、牽引力が低い（煙突を確認）、またはノズルの変形（ガスボイラー用の新しいスペアパーツを購入する必要がある）、またはダイオードブリッジ、圧力センサー、圧力センサー、ガスバルブ。イグニッションが綿で悪化している場合、マスターに接触して、高速道路の低圧で状況を修正する必要があります（別の場所に臭いを設定します）。
4.暖かい季節には、ガス装置が失敗する傾向があります。システムが暖房のために24時間動作しないが、温水供給のためだけに電源を入れている場合、温度差は煙突のシャフトと路上で発生します。夜間に冷却されたパイプは、すべてを安定させた後、通常の牽引力に違反します。そうでない場合は、ボイラーのスペアパーツ（トラクションセンサー）を変更する必要があります。
human
それほど直接的に見せないが、密かに存在する誤動作は何ですか？