Өрт дабылы туралы ескерту құрылғысы
Кодтау дабыл құрылғысы естілетін үлгіні немесе дыбыстық сигналдарды білдіреді және панель арқылы немесе дабыл құрылғыларында секіргіштерді немесе DIP қосқыштарын орнату арқылы басқарылады. 1996 жылға дейін орнатылған дыбыстық ескерту құрылғыларының көпшілігі эвакуация кезінде тұрақты дыбыс шығарды. Тұтастай алғанда, ол кезде бірде-бір жалпы стандарт өрт кезінде эвакуациялық дыбыстық сигнал беру үшін нақты тонды немесе схеманы белгілеген жоқ. Олар тұрақты дыбысқа қарағанда сирек кездесетін болса да, бір мақсат үшін әртүрлі дабыл әдістері қолданылды. Олар айрықша құрылымына сәйкес аталған және шеру уақыты (әдетте минутына 120 импульс, бірақ кейде панельге байланысты минутына 90 импульс немесе 20 импульс), Hi - Lo (ауыспалы екі түрлі тон), баяу - Whoop (баяу көтерілетін ысқырық тону) басқалардың арасында. Бүгінгі күні бұл әдістер қарапайым эвакуациядан басқа шараларды бастауға арналған қосымшалармен шектеледі. 1996 жылы ANSI және NFPA шатасуды жою үшін стандартты эвакуация схемасын ұсынды. Қолданылатын дыбысқа қарамастан үлгі біркелкі. Түтін дабылы үшін де қолданылатын бұл үлгі көбінесе "T - 3" (ISO 8201 және ANSI / ASA S3) деп аталатын "үш" уақытша дабыл деп аталады. 41 уақыт схемасы) және төрт секундтық үзіліс жасайды (жарты секундтық үш импульс, содан кейін кем дегенде 180 секунд қайталанатын бір жарым секундтық үзіліс). CO (көміртегі тотығы) детекторлары төрт тоналды импульсті (көбінесе T4 деп аталады) қолдана отырып, ұқсас схеманы қолдануға арналған.
дыбыс деңгейі 120 децибелді құрайтын өрт дабылының қарқындылығы қандай
шеру уақыты