Mất điện miền Nam Việt_Nam và Campuchia 2013 Sự_cố mất điện miền Nam Việt_Nam diễn ra từ lúc 14 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2013 giờ_địa_phương làm các tỉnh_thành miền Nam Việt_Nam bị mất điện trong nhiều giờ Sự_cố này cũng gây mất điện một_số khu_vực tại quốc_gia láng_giềng Campuchia Đây là sự_cố điện xảy ra gây ảnh_hưởng với quy_mô lớn trên diện rộng chưa từng có trong vòng 100 năm tại Việt_Nam Hệ_thống cung_cấp điện tại miền Nam Việt_Nam_Nguồn điện cung_cấp cho miền Nam phụ_thuộc vào đường_dây 500 KV truyền_tải điện từ miền Bắc vào chiếm phần_lớn có_khi lên đến 40 Tuỳ theo thời_điểm cụ_thể phụ_tải từ 2 nguồn này cung_cấp là khác nhau tuỳ theo nhu_cầu Tại thời_điểm xảy ra sự_cố hệ_thống điện miền Nam nhận công_suất lớn từ Bắc vào Nam từ đường_dây 500KV Do_vậy các nhà_máy điện không_thể đáp_ứng nổi nhu_cầu phụ_tải khu_vực nên phải tách ra khỏi hệ_thống để bảo_vệ an_toàn cho thiết_bị Hệ_thống điện miền Nam gồm 15 nhà_máy với 43 tổ máy 4 000 km đường_dây 110kV 153 trạm biến_áp 110kV dung_lượng 8 977MVA lưới trung thế gồm hơn 57 500 km đường_dây khoảng gần 125 000 trạm phân_phối với tổng công_suất 7 300 MW đáp_ứng khoảng 60 70 nhu_cầu cả miền Nam nếu vận_hành hết công_suất Toàn_bộ hệ_thống điện miền nam do Tổng_công_ty Điện_lực miền Nam_EVNSPC quản_lý Diễn_biến Tại miền Nam Việt_Nam_Lúc 14 giờ 15 ngày 22 tháng 5 năm 2013 đồng_loạt nhiều tỉnh_thành tại miền Nam bị mất điện Ngay sau khi xảy ra sự_cố đường_dây 500 kV điện siêu cao_áp tuyến Di_Linh Tân_Định gây mất điện tại các tỉnh phía Nam_Đến 15 giờ 54 Tập_đoàn Điện_lực Việt_Nam EVN đã đưa vào vận_hành trở_lại đường_dây 500 kV Bắc_Nam Đến 22 giờ 40 Tập_đoàn Điện_lực Việt_Nam đã khôi_phục lại toàn_bộ hệ_thống điện của miền Nam_Đến đêm cùng ngày EVN đã khôi_phục lại toàn_bộ phụ_tải hệ_thống điện miền Nam_Đến thời_điểm 16 giờ 00 ngày 23 tháng 5 tổng công_suất nguồn điện khu_vực phía Nam chưa khôi_phục được là 1 100 MW gồm GT1 Nhà_máy điện Phú_Mỹ 1 toàn_bộ Nhà_máy điện Phú_Mỹ 3 Lúc 22 giờ 40 cùng ngày Tập_đoàn điện_lực Việt_Nam thông_báo toàn_bộ hệ_thống điện miền Nam đã được khôi_phục và hoạt_động trở_lại Tại Campuchia Điện bị mất lúc 2 giờ chiều ở phần_lớn Phnôm_Pênh đến tối trung_tâm Phnôm_Pênh mới có điện_trở lại Campuchia chỉ tự cung_cấp được 30 lượng điện cho nước này trong khi đó 40 nguồn điện khác của nước này được cung_cấp từ Việt_Nam Nguyên_nhân Nguyên_nhân của sự_cố được cho là do một chiếc xe cẩu chở cây_gỗ dài 10m vướng vào đường_dây_tải_điện 500kV làm gây đoản_mạch trên hệ_thống Sự đoản_mạch này đã kích_hoạt hệ_thống ngắt mạch tự_động để bảo_vệ các tổ máy nguồn phát_điện dẫn tới hệ_thống điện miền Nam mất toàn_bộ với tổng công_suất khoảng 9 400 MW Theo Nghị_định hướng_dẫn về bảo_vệ an_toàn công_trình lưới_điện cao_áp khoảng_cách tối_thiểu từ dây_dẫn điện đến điểm gần nhất của thiết_bị dụng_cụ phương_tiện làm_việc trong hành_lang bảo_vệ an_toàn công_trình lưới_điện cao_áp với đường_dây 500 kV là 8 m Ngoài_ra khoảng_cách tối_thiểu từ độ võng thấp nhất của đường_dây 220 kV đến mặt_đất tự_nhiên là 18 m Đối_với đường_dây 500 kV khoảng_cách an_toàn phóng_điện tính đến điểm_cao nhất của phương_tiện giao_thông đường_bộ 4 5 m phải cách 5 5 m Ảnh_hưởng EVN cho biết khi sự_cố xảy ra vào chiều ngày 22 đã có 15 nhà_máy điện với 43 tổ máy_phát_điện phải tách ra khỏi lưới_điện Việc tái_lập lại hệ_thống này mất nhiều thao_tác khiến tổng thời_gian khôi_phục lại mạng_lưới kéo_dài 8 tiếng Hậu_quả của vụ_việc được đánh_giá là rất nghiêm_trọng gây tác_động không nhỏ đến đời_sống của người_dân doanh_nghiệp lẫn thiệt_hại về phía EVN do khắc_phục sự_cố Sự_cố cũng khiến hàng_loạt nhà_máy nước tại miền Nam ngưng hoạt_động sản_xuất và cung_cấp nước nhiều giờ liền Thiệt_hại chỉ đối_với ngành điện ước_tính ban_đầu là 14 tỷ đồng Tính đến ngày 25 tháng 5 có tổng_cộng 8 triệu khách_hàng bị ảnh_hưởng bởi sự_cố trong đó tại thành_phố Hồ_Chí_Minh có 1 8 triệu hộ dân và khách_hàng điện Phản_ứng Chiều ngày 23 tháng 5 năm 2013 Cơ_quan Công_an tỉnh Bình_Dương đã phối_hợp cùng ngành điện để thống_kê thiệt_hại sau sự_cố xe cẩu gây mất điện toàn miền Nam để làm cơ_sở khởi_tố vụ án Công_an xác_định vụ_việc xảy ra ngoài ý_muốn nhưng gây thiệt_hại cho kinh_tế và ảnh_hưởng đến công_trình lưới_điện mang tính an_ninh quốc_gia nên sẽ khởi_tố xử_lý những người liên_quan Một_số chuyên_gia và luật_sư lên_tiếng yêu_cầu EVN chịu trách_nhiệm và bồi_thường thiệt_hại Đáp lại yêu_cầu này đại_diện EVN cho biết theo quy_định sự_cố đường_dây 500 kV là khách_quan bất_khả_kháng nên rất khó buộc EVN phải bồi_thường thiệt_hại Trả_lời giới báo_chí vào chiều ngày xảy ra vụ_việc đại_diện EVN cho biết mong nhận được sự chia_sẻ và cảm_thông của quý_khách hàng Xem thêm BULLET Mất điện Ấn_Độ 2012
Mất điện miền Nam Việt_Nam và Campuchia 2013