Bình chữa_cháy Bình chữa_cháy là một thiết_bị phòng cháy chữa_cháy được sử_dụng để dập tắt hoặc kiểm_soát các đám cháy nhỏ thường là trong tình_huống khẩn_cấp Nó không_thể sử_dụng để dập tắt một đám cháy đã ngoài tầm kiểm_soát chẳng_hạn đám cháy có lửa ngọn đã cao đến trần nhà_đám cháy có_thể gây nguy_hiểm cho người sử_dụng ví_dụ như không có lối_thoát hiểm khói nguy_cơ phát_nổ Thông_thường một bình chữa_cháy là một bình cầm tay hình_trụ tròn có van áp_suất bên trong có chứa những chất có_thể dập tắt được lửa Cách nhận_biết Thông_thường thì đa_số các bình chữa_cháy tại Việt_Nam được nhập_khẩu từ Trung_Quốc trong đó phổ_biến nhất là hai dạng bình bột chữa_cháy và bình dạng khí CO2 Để nhận_biết được hai loại bình này có nhiều cách khác nhau mà phần này chủ_yếu phân_tích về các phương_pháp sử_dụng thao_tác thủ_công bằng mắt thường BULLET 1 Nhận_biết bình chữa_cháy bột Phân_biệt chính_xác bằng mã bình thì bình bột dạng BC có mã hàng bắt_đầu bởi MFZ 4 8 35 bình ABC có mã bình MFZL 4 8 35 với ký_tự số là số ký bột bên trong bình tương_ứng Ngoại_hình bên ngoài ta có_thể thấy trên cổ bình có một cái đồng_hồ để đo áp_lực do bên trong là bột khô và khí nén nên loại bình này hầu_như đều có đồng_hồ đo Khi gõ một vật cứng vào bình bột sẽ không phát ra âm_thanh do bên trong có chứa bột nên vỏ bình sẽ không vang tiếng Ngoài_ra bình bột có trọng_lượng rất nhẹ ví_dụ như bình bột 4 kg thì tổng trọng_lượng chỉ tầm 5 5 kg đến 6 kg Thành_phần chính trong bình chữa_cháy dạng bột gồm khí đẩy và bột chữa_cháy Khí đẩy là khí_trơ không cháy không dẫn_điện ở điện_áp dưới 50kV kilovon thường là N2 CO2 Bột chữa_cháy thường là NaHCO3 có màu trắng mịn chứa 80 NaHCO3 Bột NaHCO3 trong chất chữa_cháy sẽ tác_dụng với nhiệt trong đám cháy để sinh ra khí CO2 làm ngạt đám cháy Khí CO2 sinh ra sẽ khiến cho vùng cháy xung_quanh nó không đủ Oxy để cung_cấp duy_trì sự cháy dẫn tới việc đám cháy tự tắt đi BULLET 2 Nhận_biết bình chữa_cháy CO2 Bình khí CO2 có mã bình là MT 3 5 24 với ký_tự chữ là mã bình và ký_hiệu số đuôi là số kilogram khí nén bên trong ngược_lại với bình bột bình co2 không có đồng_hồ đo áp vì khí co2 hoá_lỏng bên trong bình là_hơi nước nên đồng_hồ không đo được cách kiểm_tra bình khí thông_dụng là cân trọng_lượng Vì ở dạng khí nên khi gõ vào bình co2 sẽ có tiếng_vang của kim_loại như leng_keng hay boong_boong Bình CO2 có trọng_lượng rất nặng so với chất chữa_cháy ví_dụ bình co2 3 kg thì tổng trọng_lượng lên đến 10 5 kg đến 11 kg Bên trong bình là khí CO2 nén ở dưới dạng lỏng Khi phun ra loa phun có nhiệt_độ 79 độ C chính vì không được đùa_nghịch với bình khí để tránh Bỏng lạnh Phù_hợp dập tắt các đám cháy chất_rắn chất_lỏng và hiệu_quả cao đối_với đám cháy thiết_bị điện đám cháy trong phòng kín buồng hầm Cách sử_dụng và thao_tác đơn_giản thuận_tiện hiệu_quả Lịch_sử Bình chữa_cháy đầu_tiên được ghi_nhận và cấp bằng_sáng_chế là của Ambrose_Godfrey phát_minh ra năm 1723 tại Anh ông cũng là một nhà hoá_học nổi_tiếng vào thời_điểm đó Bình gồm một thùng chất_lỏng chữa_cháy có chứa một khoang thuốc_súng nhỏ Nó được kết_nối với một hệ_thống cầu_chì đánh lửa làm nổ thuốc_súng và phân_tán dung_dịch chữa_cháy Thiết_bị này có_lẽ được sử_dụng ở một mức_độ hạn_chế theo như Bradley s Weekly_Messenger vào ngày 7 tháng 11 năm 1729 đề_cập đến hiệu_quả của nó trong việc ngăn_chặn một đám cháy ở London_Một bình chữa_cháy áp_suất di_động gọi là Extinceur do Thuyền_trưởng người Anh George_William_Manby phát_minh và trình_diễn vào năm 1816 trước Uỷ_viên phụ_trách các vấn_đề của Doanh_trại nó gồm một bình đồng khoảng 13 6 lít chứa dung_dịch kali cacbonat nén Khi hoạt_động nó sẽ đẩy chất_lỏng trùm lên ngọn lửa Các loại chất chữa_cháy Hoá_chất khô Đây là một tác_nhân dạng bột chữa_cháy bằng cách tách ba phần của tam_giác lửa Nó ngăn_chặn các phản_ứng_hoá_học liên_quan đến nhiệt nhiên_liệu và oxy do_đó dập tắt đám cháy Trong quá_trình đốt nhiên_liệu bị phân_huỷ thành gốc tự_do là những mảnh phân_tử có hoạt_tính cao phản_ứng với oxy Các chất trong bình chữa_cháy hoá_chất khô có_thể ngăn_chặn quá_trình này Bọt Được dùng cho các đám cháy nhiên_liệu ở dạng được hút trộn và phình to với không_khí trong ống nhánh hoặc dạng không phân_tách để tạo ra một lớp bọt hoặc bịt kín nhiên_liệu ngăn_cản oxy tiếp_cận nó Không giống như bột bọt có_thể được sử_dụng để dập tắt dần các đám cháy mà không cần bồi thêm Nước Nước làm mát vật_liệu cháy và rất hiệu_quả trong việc chống cháy đồ_đạc vải_vóc v v kể_cả đám cháy ở sâu Các bình chữa_cháy gốc nước không_thể sử_dụng trong các đám cháy có nguồn năng_lượng như điện hoặc đám cháy chất_lỏng dễ cháy Xem thêm BULLET Chăn lửa BULLET Hiệp_hội Phòng cháy chữa_cháy Quốc_gia NFPA BULLET Bột hoá_chất khô ABC BULLET Phòng cháy chữa_cháy
Bình chữa_cháy