簡単な作図例をアップしときました。よかったらご覧下さいJWWファイルです。
3D-CADの場合、オブジェクト指向といって、全て原寸部材で組み立てて行き
建物全体をモデリングするのは、大変なことで、変更などがあった場合は、どうしようも無くなってしまいます。
そこで、一般的にはJWWを使用して、寄せ棟等の部分だけをモデリングするのが
効率よい方法です。先ずは、よく使う鋼材を作ります。
5x8・・・とかいくつか、製品と同
じものを作っておきます。
長い材料は切断・短い材料は
伸長し、回転・移動しながら組みます。
組みあがったものは、実物と同じものですから、見る方向を替えれば、どの部材に
対しても鉛直な方向からみることは可能です。
どの3D-CADでも、似たような操作はできますが、私はベクターワークスが気
に入っています。
(但し、その用途に限って・・)用途別にいくつか使っていま
ベクターワークスは、視点変更が簡単なんです。
モデルのどこか3つの点を指示すると、その三角形が画面に鉛直となるように、モ
デルが回転してくれます。
たとえば、隅木なら、その天端にある3つの点を指示すれば、隅木の天端に対して
鉛直な面に向きますので、その画面をJWに取りこめます。
側面が欲しければ、同
様に側面を指示します。あとは、JWで寸法を入れればOKです。更に、母屋の背中に視点を向ければ、全てのネコが真正面から見る事ができます。
この状態でボルトを配置し、ブーリングというコマンドを使えば、母屋とネコに穴
が正確にあきます。
この状態で、図面を保存しておき、重なった母屋を見分けが付くように、画面内に
ばら撒き、JWに持ち込んで、寸法を入れれば、各母屋の穴も間違えることなく施
工図にできます。
どこの原寸でも、なにも考えなくても取れる(階段も簡単)ので便利なのですが、3Dで作ることを覚えると、計算しなくなりますので、変更があった場合に、どの
部材をどれだけ伸ばしたり、縮めたりすればいいのか分からなくなります。1から取りなおしになるので、変更の多い場合は注意が必要です。Re[2]: 鉄骨寄棟の外部変形を作って欲しいのです。MTさん 投稿有り難うございます。
たぶんMTさんは 何らかの建築鉄骨に関わって
居られる方かも
現在私はJWW(これしかない)を使っているのですが、寄棟の場
合 MTさんの指摘通り私は
1屋根伏図図面にグループレイヤを変えて45度で屋根勾配の隅梁を展開
2その隅梁に小梁(サブ合掌)が取り付く場合グループレイアを変えて展開
3母屋は屋根勾配の母屋伏せ図を母屋平面の伏せ図に展開母屋GPL展開
12の工程はスムーズなんですが3の工程に時間がかかっています。
実寸型紙が取れたり角度回転した時に寸法を取れたり・・・出来るのですか
Re[1]: 鉄骨寄棟の外部変形を作って欲しいのです。出来ない・・ということはないが、誰も作らない。
自己設計物件に限るなら、母屋や、隅木、ガセットの形・・などなど限定できりるので、ある程度絞れるが、鉄工所の施工図となると、あらゆる設計者に要望にこたえなかればな
隅木はHであったり、2C・ロ・・・様々、母屋も同面であったり、上載せであったり
しかも、45度の軸展開だけでは、ガセットの原寸はとれない。
これを採るには、更に屋
根勾配を加えた展開が必要だ。
それより・・・3D-CADを使ってモデリングすれば簡単かと・・
中でも、その用途に限るなら、ベクターワークスが最も適してるかと思います。
予め、よく使うH・C・ロなどの部品を作っておいて、角度を回転させて組み立て、面・軸展開をとれば簡単ではないのでしょうか
ボルト穴をブーリングすればPCDもGETできる。鉄骨寄棟の外部変形を作って欲しいのです。
建築鉄骨で面倒なのが寄棟なんですが、1伏せ図のポイントとポイントを指定し勾配・鋼材を入力すると隅梁(H鋼)の軸
組図(展開図)が出来上がる。2隅梁の納め方向、GPLの厚み、ボルト径・本数・穴ピッチ・へりあき等を入力する。と、GPLが軸組図(展開図)に作成される。3隅梁に小梁(サブ合掌)が 取り付く場合にも12が出来る。4母屋(C型鋼)が縦母屋・横母屋のどちらの場合でも隅梁に平行に二本入れたい。
為、隅梁芯からのにげ寸法・母屋サイズ・母屋クリアー高等の入力により 母屋のGPLの
原寸図・取り付け位置・展開図が作成される。
1~4までそれぞれ順番に展開する外部変形をどなたか作って頂けないでしょう
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
外部変形で *
作成しまし色々設定をしていましたが
PIFファイルが作成されないようですし設定も
必要ないのでしょうか
PIFファイルは全て削除する方が良い。
のでしょうか
わかる方宜しくお願いします。
特に削除する必要なないですがWin98で使用しないのであれば削除しても問題
んので注意して下さい。
外変のバッチファイルの中で専用ソフトを起動している場合はそのソフトが完
了するまで待つ必要がある場合があります。exe 等の追加をすると動作する場合もあります。
具体的に外変名を挙げた方が回答はしやすいのですが
また 改変された外変もあると思います。参考として下さい。いつも有り難うございます。
と言うことは
適当に、外部変形のバッチファイルのPIFは削除しようかな
具体的に外変名は、特にありません。参考になりました。有り難うございます。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]文字の整列(縦、横)がよくわかりません。どうか、教えてくださいお願いします。
文字を縦に整列させるのでしたら、『範囲選択』→『文字位置・集計』で、基点を確認して、位置を決めたい文字のところで
クリックしてください。
『範囲選択』の時に、文字を含むので、マウスは左クリックで始点、終点は右クリックで
横に整列は、補助線をひいてその上に並べてはいかがでしょうか
> 文字の整列(縦、横)がよくわかりません。> どうか、教えてくださいお願いします。
文字の位置整理で、入力数値の意味のことだと思いますが、1行文字数を指定した場合は、そこで改行され、指定した文字数に足りない。場合は、次の選択文字から繰り上げます。
(繰り上げたくない場合は、前の
選択文字の最後に強制改行「^m」を付け足しておくと、必ずそこで改行され
例えば、次の2行を選択して
というふうになりますが、を選択して同様に整理すると
というふうになります。
行間隔は変更なし(元の縦位置)で、というふうに、縦位置を変えずに横位置のみ整理することができます。
(仕様上、行間隔に0を指定した場合は、1行文字数(例の「3」)は無効に
」や括弧とじ類などは禁則処理(行頭にきてはいけない)
もされるようです。また、軸角が設定されていると軸角に沿って整理されますので注意してください。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]教えてください。実寸固定および図寸固定の使い分けがよく解りません。教えてください。> 実寸固定および図寸固定の使い分けがよく解りません。> 教えてください。作者様のホームページの相談室に書き込んだ内容を転記します。一般論で説明します。
JWWは,座標データは,実寸(実際の寸法)で保持し,レイヤー
グループの縮尺に応じて,補正を掛けて印刷すると考えます。
「実寸固定」の場合
・内部座標データは,そのままで,レイヤグループの縮尺
設定のみが変わります。
「図寸固定」の場合
・印刷結果が同じになるように内部座標値を補正します。
JWWは,文字サイズを図寸管理としているため,文字サイズに
ついては,上記とは別扱いになる点に注意が必要です。> 実寸固定および図寸固定の使い分けがよく解りません。> 教えてください。三五六さん回答お疲れさまです。
簡単に説明しますと、用紙サイズに合わせて図面枠などを作図完了後、いざ作図する段階になって、縮尺を変更したい場合など、実寸固定で縮尺変更してしまうと、せっかく用紙サイズに合わせた図面枠が大きくなったり、小さくなったりしてしまいます。このときに、図寸固定で縮尺変更すれば、図面枠は用紙サイズに合ったまま大きさが変わらない。
(実際に印刷したもの
のサイズが変わらないということです。
例えば、縮尺1/100、A3用紙の設定で、簡単に図面枠を矩形コマンドで
作図してみてください。
これを実寸固定で1/200に縮尺変更してしまうと
図面枠は小さく(半分)なってしまいます。
図寸固定で縮尺変更してみると、図面枠はそのままです。まとめますと、表とか図面枠とか大きさが変わってしまっては困るもので、縮尺変更したい場合には、図寸固定建具など、実寸法が変わってしまっては困るもので、縮尺変更したい場合には、という感じかと思います。もちろん、図面枠や表など別レイヤグループで縮尺は1/1のまま変更しない。
という場合は、上の例はあまり適当ではありませんが、一応イメージとして
こういうことだと理解していると応用がきくかと思います。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
ウインドウズ7に対応は
初歩的な質問ですみません。
HOCADはウインドウズ7で動くのでしょうか
7にしてしまって後で後悔したくないので・・・
ビスタだと大丈夫なのでしょうか
よろしくお願いします。exe を右クリックしてプロパティを開く。互換性タブを開く。互換モードでこのプログラムを実行する。にチェックを入れる。特権レベル管理者として実行するにチェックを入れる。exe を右クリックして管理者として実行をクリックする。
これで導入が始まりますので導入先は C:\HO_CAD にすることをお勧め
導入が完了するとディスクトップにできたショートカットを右クリック
してプロパティを開く。ショートカットタブをクリックする。
右下の詳細設定ボタンをクリックして、管理者として実行 にチェック
を入れ OK をクリックする。互換性タブを開く。互換モードでこのプログラムを実行する。にチェックを入れる。特権レベル管理者として実行するにチェックを入れる。オプション -- オプション をクリックし画面の設定して OK をする。
hoi を右クリックして読み取り専用
のチェックを外す。すべての動作確認はしていません。分かりました。どうもありがとうございました。
このトピックをツリーで一括表示
このトピックに書きこむ。入力内容にタグは利用可能です。削除キーを覚えておくと、自分の記事の編集・削除ができます。あなたのIPアドレスです。
└> 関連するレス記事をメールで受信しますか
1) 太字の拡張子は画像として認識されます。2) 画像は初期状態で縮小サイズ250×250ピクセル以下で表示されます。
3) 同名ファイルがある、またはファイル名が不適切な場合、ファイル名が自動変更されます。5) ファイルアップ時はプレビューは利用できません。
/ 疑問ねこ ホイールロボ くるりロボ ぱんだ ねずみ こあら タケシ タケシ涙 オヤジ オヤジ涙 光一 光一涙 ミツコ ミツコ涙 ソヨ ソヨ涙 ランダム 管理者用 (画像を選択/サンプル一覧)
BOX/ 最初の質問者が解決したらチェックしてください。[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
寸法−値の切り捨て設定
寸法の設定について教えて下さい。mm(ミリ)表示で寸法を寸法図形で普段使用してます。
少数点以下の値は四捨五入のようですね
これを切り捨て設定に出来るのでしょうか
になるでしょうか
宜しくお願いします。
> 少数点以下の値は四捨五入のようですね
> これを切り捨て設定に出来るのでしょうか
寸法設定や環境設定ファイルを見ても桁数指定しか内容なので無理みたいですが、なぜ、切り捨て設定が必要なのでしょうか目的によっては、外部変形でそのような事が出来るかもしれませんし、無くても一般的な問題なら、誰かが作ってくれるかもしれません。面積がらみなら、標準の三斜計算に、オプションで下記のような物もあります。
/S :敷地面積(小数点以下3桁を切り捨て)を作図
測定の結果表示には切り捨て設定があるのですが、寸法には反映しないようです。ユーザーの多いCADだけに、そのような設定があると、互換性の問題で困ることになる。
ので、付加されないほうが望ましい設定でしょうし、現在でも出来ませんよね
普通はそれで問題になることはないのですが、目的がわからないと、的確なレスは付きに
くいと思います。
いづれにせよ、外部変形で一括して切り捨てて、寸法図形を解除することになると思いま
古川さん、MTさん早々有難うございます。
やはり結論からすると無いのですね
私も長く使わせて頂いてますが・・無かった気がしました。
使用の目的は下水道の縦断図(宅内:学校)を設計設計図として作成
してまして、高さ(深さ)の部分に寸法を書くのですが、排水勾配が
0/100などの決まりがあり、そこに寸法図形で、旗上げし
するとその勾配にあわせて、線をパラメで変更、桝高さが自動で
訂正されて図面が出来ます。
(文字での説明が難しいでね)
桝の量が多いので大変なんですが、そのことで使用したかったのです。そのときに少数の問題が出ます。現在は、出た数値をもう一度微調整してずらしてます。
他にももっと良い書き方があるかも知れませんが・・(^^ゞ
寸法図形を使うメリットは大変大きく重宝してますが、そんなことが
出来たらナァーなんて思いながら、発言させていただきました。有難うございます。
勾配のある図面中では、パラメラリックして出てきた寸法値には、端数が小数以下
で出てくるのはし方が無いのですが、この結果をあと「0
どと変形していると収まりが付かなくなります。
表示されていなくても、寸法図形
などと、小数以下に沢山の桁数を蓄えていますので・・・
逆に、オフセット機能を使って、寸法図形の値を「998」などと、キーボードから
指示してやれば、小数以下は思うように切り捨てできるのではないでしょうか
図形も一緒に選択していれば、同時に変形してくれますので、スッキリした図面に
仕上がると思います。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]車の回転軌跡が欲しい。車の回転軌跡の作図データー誰かください。
洋洋さんのHP
エクセルマクロで動く物ならありますが
(シェアウエアです)
この記事は投稿者に削除されました。お試し版があります。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
DOS版のようなツールバー表示できますか
DOS版のツールバーに憧れています。
JWWでは表示できないのかなー
私のWEBページで下記のソフトを公開していますので参考にして下さい。トップページの下の方に下記のリンクが貼ってあります。
ダウンロードは 9
のいずれかをクリックしてダウンロードして下さい。導入方法は下記をクリックして下さい。
提供してくれた s
satoさん には感謝しております。重宝しますので一度おためし下さい。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]東京・千葉・埼玉・神奈川・茨城で型枠工事業をしている福田組です。
現在 職人を募集中です(寮完備)
又色々な情報交換や仕事の依頼に関して
協力会社も募集してます。このトピックに書きこむ。入力内容にタグは利用可能です。投稿に関する条件を設けましたので必ずお守り下さい。投稿文中に会社名又は屋号・所在地・電話番号・責任者のお名前・Mailアドレスをお書き下さい。ホームページで会社又は組織の概要・案内をされている場合はリンクして下さい。投稿者が不明な場合は強制削除いたします。過去に投稿されている方も削除いたします。■お願いです。記載無い場合は削除させていただきますので再度投稿して下さい。閲覧者はこの掲示板に返信投稿ができません。不適切な投稿は管理者の独断で削除いたします。営業内容不明のものは管理者の独断で削除いたします。この掲示板はタグが利用できます。親記事投稿者のみ返信が出来ます。紹介したい製品などの画像をUPできます。他人を中傷する記事は管理者の判断で予告無く削除されます。半角カナは使用しないでください。文字化けの原因になります。名前、コメントは必須記入項目です。記入漏れはエラーになります。削除キーを覚えておくと、自分の記事の編集・削除ができます。URLは自動的にリンクされます。あなたがご利用中のIPアドレスは記録されています。【Cookieを受ける】にされていないと投稿できません。なりすまし防止のためですので宜しくお願いいたします。トピックを作成した時の削除キーでのみ返信ができます。
└> 関連するレス記事をメールで受信しますか
1) 太字の拡張子は画像として認識されます。2) 画像は初期状態で縮小サイズ250×250ピクセル以下で表示されます。
3) 同名ファイルがある、またはファイル名が不適切な場合、ファイル名が自動変更されます。5) ファイルアップ時はプレビューは利用できません。/ (半角8文字以内/トピック追加には削除キーが必須です。BOX/ 最初の質問者が解決したらチェックしてください。[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]現在、高齢化に伴うローコストリフォーム工事を行っております。
リフト収納付吊り戸棚がありますが、以前どこかで既存の吊り戸棚に付ける後付用のリフ
ト式収納を、DIYかどこかで見た記憶がありますが、探してみても見あたりません。一式取り替える予算が無いので、どなたか御存じの方がおられましたらお教え下さい。
アトムリビングテック(株)(高橋金物)にあるスイングリフター、(株)シモダイラに同様のものがあります。
お探しのものでしょうか
お陰様で見つけることが出来ました。有り難うございました。[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]初歩的な質問ですが教えてください。
北海道の札幌でプラン計画中ですが、カーポートについて聞きたいのですが、壁を
作らない柱と束石だけのカーポート(屋根はつけます)は建築面積に入りますか
もし、入るなら庇扱いに出来るのでしょうか
初歩的な質問ですが教えてください。
また、隣地が公園の場合の建ぺい率の緩和はあるのでしょうか
初歩的な質問ですが教えてください。
> 壁を作らない柱と束石だけのカーポート(屋根はつけます)は建築面積に入りま
> もし、入るなら庇扱いに出来るのでしょうか
柱二本によるカーポートなら、屋根の先端から1m以内は建築面積には算入しませ
> 隣地が公園の場合の建ぺい率の緩和はあるのでしょうか
ありますが、特定行政庁の許可が必要です。初歩的な質問ですが教えてください。助かりました。プラン進められます。初歩的な質問ですが教えてください。
> > 隣地が公園の場合の建ぺい率の緩和はあるのでしょうか
> ありますが、特定行政庁の許可が必要です。法53条5項三は、特定行政庁の許可が必要です。
法53条3項ニの街区の角にある敷地等に該当すれば、許可がなくても県又は市法施行細則により緩和できます。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
印刷時の線色の変え方
どなたか教えてください。
出来上がった図面をカラー印刷をモノクロ印刷にすると
線の幅等が変わらずに印刷できますよね
特定の文字だけをそこに赤字で書き込みたいのです。
線の幅 文字の大きさなどはモノクロで印刷した状態の中に赤字の
書き込みなんですが教えてください。よろしくお願いします。当方1年ぐらいのキャリアです。
設定--基本設定--色・画面で 赤字で印刷したPENのみを赤に設定して 他のPENの
色はすべて黒に設定して環境設定ファイルをこの設定用として書き出して下さい。文字の文字種のPEN番号の設定も必要です。設定--基本設定--文字 で赤字にしたい文字種のPEN番号を赤に設定して下さい。これで 区別ができると思います。参考にして下さい。> 色はすべて黒に設定して環境設定ファイルをこの設定用として書き出して下さい。> 文字の文字種のPEN番号の設定も必要です。> 設定--基本設定--文字 で赤字にしたい文字種のPEN番号を赤に設定して下さい。> これで 区別ができると思います。> 参考にして下さい。やってみましたがうまくいきません。
というよりも私が下手なのか
以前グループ分けして 1グループを黒で印刷重ねて2グループを
赤で出来たと思うのですが
教えていただいた方法だと全部の色が変化してしまいました。
文字などは同じ大きさで尚且つ色分けをしたいのですが
宜しくご教授くださいませ。
>文字などは同じ大きさで尚且つ色分けをしたいのですが
まで設定できますね
このときこの文字種に対応して Pen番号 も設定でき
ますので 目的の文字種のPen番号を設定して下さい。Pen番号が色になります。補足) 文字種毎の Pen番号の設定ができます。
補足) Pen番号の色は 設定--基本設定--色・画面のプリンタ出力要素の
参考として下さい。
> 出来上がった図面をカラー印刷をモノクロ印刷にすると
> 線の幅等が変わらずに印刷できますよね
> 特定の文字だけをそこに赤字で書き込みたいのです。
> 線の幅 文字の大きさなどはモノクロで印刷した状態の中に赤字の
> 書き込みなんですが教えてください。表示のみレイヤはグレーで表示されることを利用した方法です。赤字で印刷したい特定の文字だけを特定のレイヤにまとめる。印刷したい前記レイヤ以外は「表示のみ」にする。印刷したくないレイヤは「非表示」にする。
「設定」「基本設定」「色・画面」で「プリンター出力要素」で「グレー」の
「印刷」のコントロールバーの「出力方法の設定」で
「表示のみレイヤは印刷しない」のチェックを外す。> どなたか教えてください。
> 出来上がった図面をカラー印刷をモノクロ印刷にすると
> 線の幅等が変わらずに印刷できますよね
> 特定の文字だけをそこに赤字で書き込みたいのです。
> 線の幅 文字の大きさなどはモノクロで印刷した状態の中に赤字の
> 書き込みなんですが教えてください。> よろしくお願いします。当方1年ぐらいのキャリアです。misumiさん 350さん 連絡遅れましたが現場が難攻中のため申し訳ありません。無事解決できましたありがとうございました。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]みなさまお疲れ様です。いつも楽しく拝見させていただいております。HOにてSFCのデータを読み込んでみたのですが、画面上に表示されません。
読み込み中はエラー等は起こらないのですが、どの様に対処すればよろしいのでしょうか
データはDWGからSXFに変換されているデータです。
HOのバージョンは2
御教授よろしくお願い致します。書き出しを行うとうまくできない場合があります。レイアウト空間でSFCの書き出しを行ってみて下さい。参考として下さい。データの出先に確認をとって早速試してみます。ありがとうございました。またよろしくお願い致します。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
50にアップみたいですよ〜
akiさん情報ありがとうございます。早速DLして見ようと思います。
バージョンがいきなり「3
50」になりましたね
SXFへの対応と、要望の多かった項目がかなり実装されています。しかもデータ形式の変更は無しです。(読んでたら先越されちった。予想してました。
しかし、SXF に対応して頂いたのは、嬉しいですね
は悲しいです。市販のCAD で変換しなくちゃかな〜と思ってました。
某専門誌で、ちょっと、やな
記事読んだやさきだったので、良かった、良かった(^^)
作者様に、改めて感謝ですね
全く同感です。いけるようになり非常にありがたいです。
(まだSXFに関係する仕事はしてませんが
このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
赤道に接する敷地
赤道(里道など)に接する敷地について教えていただければ幸いです。
赤道は法定外道路ですが、接する敷地の境界は、道路境界になるのでしょうか
この場合、道路斜線制限は適用外だとすれば隣地境界線として考えてよいのでしょうか
また、敷地・赤道・市道の順にある場合は、赤道は道路の一部と考えるのでしょうか
都市計画課などで事前協議(使用許可申請など
)することにはなると思いますが、どなたかおわかりの方がいらっしゃいましたら教えてくださいませんか
赤道は、所有者が国か都道府県が多いと思いますが、このたび問い合わせいたしました件についてどこかに公開されているのでしょうか
ご存じの方に教えていただけますようお願いします。以上よろしくお願いします。里道との境界は、道路境界や隣地境界でなく、敷地境界とか官民境界と書く場合が多いです。道路斜線は掛かりません。が、採光計算においても、道路の反対側までの距離は採れません。
幅員が広いものや、舗装されたもの、車道などと平行しているものは道路扱いの場合もありますので、市役所で協議しましょう
MT_さん いつもご苦労様です。回答ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。敷地に接する赤道は隣地扱いになり 隣地斜線 北側斜線が発生する。
ただし この場合 隣地境界線はその幅の1/2だけ外側にあるとみなす緩和措置が適用される (令135条の3 1項 1号)
と書いてありました。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
憧れのピアノ室が・・・
子供室として考えていた洋間(物置部屋として使用していた)を、「憧れのピアノ室」に
するために、掃出し窓をペアガラスに(外に出来るだけ音が漏れないようにするため)、床は、12mmのフロアの上にL45の防音用のフロアを張り(下階に音が出来るだけ伝わ
らないようにするため)、今日、ようやくピアノを移動し、弾いてみたところ、音がガン
ガンと響いてピアノを弾くどころではなくなってしまいました。
対策として、壁に防音材
(どういう種類のものが良いのかわかりませんが・・・)、床にカーペットをひいてはど
うだろうかと考えていますが、どうすればよいのか途方にくれているのが現状です。んの知恵を貸してください。
南北に洋間があり、東が廊下で西にバルコニーへの掃出し窓(1,800×1800)となってい
>音がガンガンと響いてピアノを弾くどころではなくなってしまいました。
>対策として、壁に防音材(どういう種類のものが良いのかわかりませんが・・・)、>床にカーペットをひいてはどうだろうかと考えていますが、どうすればよいのか
>途方にくれているのが現状です。
音が響いてというのは、弾いている部屋の中で音が響いて
ということでしょうか
音が外に漏れないように
遮音した部屋を、床:フローリング、壁:石膏ボード+クロス
天井:石膏ボード+クロスのように堅い材料で囲った場合、室内で発せられた音の逃げ
場がないため、反射された音が残響音として残ります。だとすれば、【吸音材】を室内に入れれば軽減されます。
カーペットは吸音材にな
るので今までのフローリングよりいいはずです。毛足の長いものの方が吸音性はいい。ですが、アップライトの場合安定性が悪くなる場合があるので注意して下さい。一番簡単で効果があるのは(見た目が悪いですけど_φ^
^;)部屋に布団やベッドを
多量に運び込むことです。厚手のカーテンを(窓ではなく)壁面全体に吊すのもいい。
でしょうし、そのカーテンを"開かずのカーテン
"にして、壁面に吸音材を張っても
そのように使って良い壁面があるでしょうか
お金もかかってきますし日曜大工では難しいかもしれませんけど『岩綿吸音板』のよう
な吸音材を今の天井に貼るのが効果もありますし見た目もいいと思います。
壁にクロス下地の為の岩綿吸音板がありますし、建材メーカーあたりで壁面に貼り付け
るような見た目も(お値段も
)いい音響調整材もあったと思います。
大袈裟になりますが今の遮音された壁の上に下地材を組んでグラスウールを入れ、手前
に有孔ボード(ベニヤ)を貼ることも考えられます。
(その有孔ボードの孔径を変えることによって吸音させる音域が変わります)
楽器を弾くとなると音響効果も気になります。
一種類の吸音材だけでを使用すると残響
音に偏りができます。
前記の岩綿吸音板を多用するとチョット高音が強く吸われて、楽
器の音に"艶"がなくなる感じです。
四角四面の部屋ですと、フラッターエコーという現象で平行する壁(若しくは天井と床)
で音の反射を繰り返すという事ももあります。
その場合、対する面と面を音の面で様子
を変えるとか、平面だったものに傾斜を付けるとか
そこまで考え出すと詳しい状況
と専門家のアドバイスが必要かとも思います。
PS:防音(遮音)したのにまだ外部に音が漏れるというのでしたら、また違う対策が必要
内装も重要ですが、それ以前に
建物は何構造でしょうか
木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造などなど
ピアノもグランドピアノでしょうか
ピアノの重さに耐え切れずに床が落ちてしまうなんてことは
ないですよね
防音の為にはたしかペアガラスより二重サッシの方が効果的だった様な
遮音性を高めるには 重たいもの(コンクリートなど)で周囲を囲むとよいそうです。
どちらも今更無理っぽいですが
ちなみに吸音性と遮音性は別物だそうです。Ritoさん、えびふりゃ〜さん、ふくろさん、レスありがとうございました。特に、詳しい。アドバイスをしていただきましたRitoさん、感謝感激です。
これを参考にして今後の対策
を考えてみたいと思います。
えびふりゃ〜さん と ふくろさん にレスのレスをさせてい
ただきますと、構造はRC造で、ピアノはグランドピアノです。
床の補強等十分重さには耐
防音の性能はペアガラスより二重サッシの方がはるかに優れているとガラス
屋さんに言われましたが、いままで6mmの単板ガラスの部屋(約10畳)でピアノを弾いて
何も苦情がなかったので、二重サッシ程の防音は考えませんでした。わからなくなりましたら又質問しますので、アドバイスをお願いします。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]剛床にしてフロアー12ミリを施工して、バリアフリー目的で和室の床とフラットにした。いと考えております。
畳の厚さ60ミリ分剛床を下げるケースが多いと思いますが、構造
上から、剛床は土台に乗せたいと思っております。
とあるメーカーで厚さ15ミリのスタイロ畳風なものを見つけましたが、いかがなもの
また、12ミリの物(特注品ではなく)はないでしょうか
ご存知の方いらっしゃいましたら、おしえてください。三井農林のバサラという畳は13mmが有るそうです。未確認情報です。
厚さ15ミリのスタイロ畳ありますが、いまいちと言うのが実際の感想です。
反り・跳ね・下地施工誤差吸収できないなどで
しばらくは使うのを控えたいと思いました。個人的な意見ですが、最低でも30mmスタイロ畳はほしいと思います。
問題も有りそうですね
施工手間・効率を考えての事でしたが、いろんな側面から考えた。いと思います。ありがとうございました。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]jww環境の複写を教えて下さい。
次の3点について教えて下さい・
jpgファイル張り付けができるソフト
jwb32を大変便利に使用していましたが、jwbのホ−ムペ−ジを拝見しますと
良いのでしょうか
(小沼様には感謝しています)
98で使用していたjww環境をxpに移設するには、どのファイルをコピ−したら
よいのでしょうか
いずれも基本的な質問でもうしわけありません。
1つでもおわかりになる方がおられまし
たら、よろしくお願いいたします。
jpgファイル張り付けができるソフト
lzhをダインロード、解凍しして、拡張子SPIファイル
をJWWフォルダにコピーします。追加されていると思います。
エクセル等に張り付けるのは、JWFという環境設定ファイルです。
なければ、win98で作業していた環境を設定→環境設定ファイル→書き出しで
にて読み込みをしてください。
以上ですが、他にもたぶんいろいろあると思いますので他の方の意見も参考にして
早速ありがとうございました。新パソコンにインスト−ルします。フォックス様 助かりました。lzhがわかりません。フォックス様に教えていただいて、残る1点が解決しませんでした。
大変おそれいりますが、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか
46b}から入ればよいのでしょうか
すみませんがおしえていただけませんでしょうか
圧縮ソフトからインスツ−ル
したため大変時間がかかりました。lzhがわかりません。でダウンロードです。フォックス様、成功しました。フォックス様、本当にありがとうございました。
おかげさまで、いままでのように、新パソコンでjww
肩の荷がおりました。他の人よりよけいに手間をとらせてすみませんでした。ありがとうございました。
よかったですね
おめでとうございます。私はたいした事してません、作者の方々に感謝してください。私も、画像はいつもBMPで貼り付けていました。
おかげ様で、お教え頂き(横から)、さっそくSPIファイル
ダウンして、使わせて頂きました。をいちいちBMPに変換して、Jwwで利用してました。ほんとに、有難う御座いました。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]どうか教えて下さい。5 のデーターを印刷しなくてはいけません。jwwで印刷したほうが楽なのですが、SHの方の印刷スタイルを使用したいとの事です。
SHの印刷スタイルのデーターを簡単にjwwに移せないのもでしょうか
どなたか知っている方教えて下さい。
ソリッドや画像の問題がなければ、JWC変換してshで印刷した方が速いのでは
印刷スタイルを移すのは難しいと思いますよ
同じ設定ができるかも怪しいし
このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 親記事をトピックトップへ ]このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
さん、こんにちは
とんま 3世です。
>ある斜めの線に沿って描いた図形を、角度の違う斜めの線に
>沿って移動、または複写をしたいのですが、(斜め線同士の
>角度差はわからない時)どうすればよいですか
>どなたか教えてください。
すでに植貴さんから解答がありますが、おもしろそうなのでちょっと基本クロックでやってみました。
B斜線 (線上に基点はあるものとする)
でいかがでしょう
せっかく左PM5時にマウス角ができたので
さん、こんにちは
複写・移動コマンド→範囲選択→確定→基点変更→元の斜線の端を指定
→マウス角→角度指定点の指示で、元の斜線の反対の端を指示→移動先の
指示で、別の斜線の端点を右クリック→別の斜線上で、右AM9時(線上点・交点)
ドラッグ→別の斜線上左クリック→データ整理で重複整理、又は斜線の
これで出来ると思うですが
操作マニュアルを見てやってみているのですが、確定基点だけは出るけれど、軸角取得とか角度取得とかが
クロックメニューですよね
図形の移動について
ある斜めの線に沿って描いた図形を、角度の違う斜めの線に
沿って移動、または複写をしたいのですが、(斜め線同士の
角度差はわからない時)どうすればよいですか
どなたか教えてください。[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]円柱表示を細かく行いたい。
5DにてR面を作成しているのですが、透視図、鳥瞰図を表示した場合に、円が24分割され直線表示されます。R寸法が大の場合、図面上は直線としか見えません。分割数を多くし、Rの雰囲気を出したいのですが、その手立てがわかりません。恐れ入りますが、ご存知の方、ご指導の程宜しくお願いいたします。5DにてR面を作成しているのですが、透視図、鳥瞰図を表示した場合に、円が24分割され直線表示されます。R寸法が大の場合、図面上は直線としか見えません。分割数を多くし、Rの雰囲気を出したいのですが、その手立てがわかりません。恐れ入りますが、ご存知の方、ご指導の程宜しくお願いいたします。5D の高さ,奥行き設定の後に( ,数字)を入力しますと分割数が変わります。単位は度数です たとえば ,90と入力すると4本線になります。
なにも入力しないと通常は,15です(分割数は24本)
ですので,8とかだと45本線になります。ありがとうございます。早速実験してみました。Rらしく見えてきました。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
別棟扱いについて
RC造2階建てが2棟あります。2棟の間は2階ベランダ付近で50cmほどしかありません。
そして、B棟が1階段のためか2階部分でお互いのベランダを1m程壊し
接続してあります。そして、B棟のトイレ3m2がA棟の1階屋根の上に設置されていました。
これは、同一建物として対応するするしかありませんよね
それを所有者に言うと「別棟扱いの方法はありませんか
」との事でした。
ベランダ部分も元に戻し、トイレを耐火構造にすれば令8区画としてみて
出来ないかと思いますがどうでしょうか
ベランダを元に戻し、トイレを壊すしかないのではありませんか
令8条区画って消防法ですよね
RC造2階建てが2棟あります。> 2棟の間は2階ベランダ付近で50cmほどしかありません。
> そして、B棟が1階段のためか2階部分でお互いのベランダを1m程壊し
> 接続してあります。> そして、B棟のトイレ3m2がA棟の1階屋根の上に設置されていました。
> これは、同一建物として対応するするしかありませんよね
> それを所有者に言うと「別棟扱いの方法はありませんか
」との事でした。
> ベランダ部分も元に戻し、トイレを耐火構造にすれば令8区画としてみて
> 出来ないかと思いますがどうでしょうか
RC造2階建てが2棟あります。> 2棟の間は2階ベランダ付近で50cmほどしかありません。
> そして、B棟が1階段のためか2階部分でお互いのベランダを1m程壊し
> 接続してあります。> そして、B棟のトイレ3m2がA棟の1階屋根の上に設置されていました。
> これは、同一建物として対応するするしかありませんよね
> それを所有者に言うと「別棟扱いの方法はありませんか
」との事でした。
> ベランダ部分も元に戻し、トイレを耐火構造にすれば令8区画としてみて
> 出来ないかと思いますがどうでしょうか
ファイヤ-さん こんにちは
消防設備についての話をされていますね
15項・・・その他の事業場
それから、質問ではいまいち話の中身が見えません。
何故所有者は「別棟扱いの方法はありませんか
」と言っているのか
消防検査で「○○を設置しなさい」と言われたからなのか
そしてそれは、別棟扱い及び令8区画によって回避が可能なのか
そのあたりを一度クリアにした方が良いと思いますよ
また、消防設備についての質問はこの板より
「建築設備フォ-ラム」が適しているようです。
整理した後で、建築基準法上の別棟の話なら
ホ-ムズさんの回答を参考にするか
もう一度詳しい質問をお願いします。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
AUTOモードで書く練習をしていますが、右PM1時で鉛直角の表示はでるので
すが、書こうとすると普通のフリーの線になります。
ある線から垂線、鉛直線など
を描くとき、どのようにすればよいのでしょうか
垂線を引こうとする線を引き始めてから、対応する線上より右PM1:00です。
(ご存知ですよね・・・失礼)
k様、ありがとうございます。私、線を引く前に右PM1時でしてました。
線を引き始めて右PM1時にすればよかった訳ですね
ちょっとした事が、なかなか解決できなくて、みなさまのアドバイスありがたくおもいます。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]HPデザインジェットを使用している人に質問です。
私はHPデザインジェット430を使用しています、印刷中に途中で止まって印刷しないって事がたまに起こります。
どんな常態かと言うと
印刷途中にカートリッジが動かなくなるのです。
動かなくなってカートリジ自体は動こうとしているような感じなんですけど
なんか引っかかっているような感じの状態みたいな感じです。そこでキャンセルボタンを押してやると動き出して用紙を排紙します。
そして他の印刷のデータが残っているとデータランプが点滅していて
ズートその状態が続いています、残っているデータを削除してやって
キャンセルを何度押してもその状態のままです、まったく次の印刷を開始する気配が無い、通常時はロール紙で何枚か印刷データを送ると1枚印刷終了すると
用紙をカットしてそのアトにデータランプが点滅していて次の印刷を開始するのですけど
印刷が止まってしまった時はその後はまったく動かないデス、なのでプロッタの電源を落してやってそのプロッタをローカルに繋いでいる。PCも再起動して再度、印刷をやり直したら通常に印刷を開始します、午前中は通常に印刷していたのに午後は印刷が止まってしまうって事もあります。
HPのサポートセンターにTELして見てプロッタの印刷テストをして下さいと
言われやってみたのですが印刷テストは何も問題は無かったので
プロッタの方には異常は無いと言う事でした。
他に印刷が止まる事があるって人は居ますでしょうか
HPデザインジェット430 ドライバは更新済み
Re[1]: HPデザインジェットを使用している人に質問です。DJ430はロール紙対応ですが連続印刷は未対応のはずです。
大量に送りすぎでは
後1つの図面にデータが多すぎるとか
印刷したい図面はさほど大きくなくても
非表示レイヤもしくはグループにかなりの線数特に文字が
あるときなど印刷されなくなる時があります。Re[1]: HPデザインジェットを使用している人に質問です。紙送りのベルトが磨耗して不安定になっているかもしれません。私の場合ベルトを変えて安定しました。Re[1]: HPデザインジェットを使用している人に質問です。
印刷のプロパティで、アドバンスのタグの出力の処理のところが「プリンタ内」
になっていませんか
「コンピューター内」にすると、連続印刷、スムーズに
見当違いのことだったらごめんなさい。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
実寸、図寸の用語のこんがらがり
いつも、図の中に入り込み過ぎか、図面を描いている客観性を失って
寸、図寸の用語がこんがらがってしまいます。
あれ、どっちだったっけで縮尺変えて寸法拾ってみたり、マニュアル読み返したりしてると・・・ますます理屈っぽく漢字の意味合いでとらえようとするせいか、カンペキ(笑)わかっていたのがますますこんがらがってわかんなくなります。
もう何度わかったと思っても、忘れてしまう・・
どうしてもキッチリ頭におさまらないのです。
理屈と語感に惑わされず、絶対理解できる「ばかにもわかりやすい日本語解説」
どなたか、お願いできませんか
要は、通り芯間5,000とか、3けた単位で図面内に表示される寸法値が「図寸」
3ミリとか5ミリの文字サイズとか、実際プリントアウトして、スケール当てて見た。
寸法値が「実寸」
逆だったかな
やっぱ、漢字にまどってかんぺきカンペキこんがらがり(汗)
初級者さん、こんにちは
> 要は、通り芯間5,000とか、3けた単位で図面内に表示される寸法値が「図寸」
> 3ミリとか5ミリの文字サイズとか、実際プリントアウトして、スケール当てて見
もうすっきりですね
(そんなばかな
図面にスケールを当てて測った寸法が図寸(見た目の寸法)ですが、実寸は、字の如く実物の寸法
どうしてこんがらがるのかな
図は、実物でなく実物を絵に描いたものですから
それは、こんがらがった事が無い。
こんがらがり仲間〜
私も長年こんがらがってました。仲間がいて嬉しいです。
こんがらなくなったのは、縮尺変更時の「実寸固定」「図寸固定」を使うようになってか
説明するときは、↓のように言ってます。
印刷した図面を、普通の定規で測ったのが 「図寸」
三角スケールで測ったのが 「実寸」
これでいかがでしょうか
三五六さん、こんにちは
日本語に理屈っぽい(中途半端人)はマドウのですよw
> 実寸は、字の如く実物の寸法
だから実物の寸法だから、目の前にある机とかモニターとか実物の寸法だから
日常生活の日常用語、日常用法で使ってるんですよネー
> 図面にスケールを当てて測った寸法が図寸(見た目の寸法)ですが、このスケールというのが、三角スケール
つまりあらかじめ縮尺上で読んだ図面
(・・じゃないんですよね)
とか・・・またしばらくするとアレレになっちゃうんですよ・・・
その逆ですかー、なんか絶対記憶に残る「日本語の日常用法」的なフレーズないかなー
カメさん、こんにちは、アンドありがとう
> 印刷した図面を、> 普通の定規で測ったのが 「図寸」
> 三角スケールで測ったのが 「実寸」
縮尺したのが「実寸」、実寸、実寸・・・どうも言葉ツラが矛盾するなー
記憶回路では自信がない・・・なあ
実寸=縮尺をどう変えたって、建物スパン間の寸法を自動で拾ってくれるのが
図寸= この「図」と言うのを、「プリント図」と言い加えて、その図の上で等倍
モノサシで計ったもの・・・
紙図面の上に竹モノサシを置いたイメージで図寸、図寸、図寸
さてこれを固定する、しない、で使い分けると・・・
ヤバイ・・・支離滅裂になりそう
あーん、おいしい説明がホシイヨー
図寸=図面上の寸法
実寸=実際のサイズの寸法
じゃだめですか
あまり難しく考えない方が
初級者さんへ
【実寸】 図面上の寸法
縮尺に依存する。縮尺に依存しない。
以前、「CAD 実寸図寸」で検索して、保存しておいたものですが・・・
如何なものでしょうか
> 図寸=図面上の寸法
というと、「図面寸法」と言ういいかたにニアで・・・
現場で「図面寸法は」などと日常会話されてるのは、つまり「実寸」のことなんですよね
難しく考えてるわけじゃないんですけど・・・
日常的な使われ方との理解差で・・・
> 実寸=実際のサイズの寸法
というと、やっぱりモニターや図面にものさしあてた、実際のサイズの、つまりこれが「図寸」なんですよね
言い方逆じゃない。かなりバカと思われてるかもしれませんが(^^)5年間費やした。と言う先輩もおられますしー(^^)
むら爺さま、こんばんわ
ありがとうございます。縮尺に依存しない。図寸の方はわかりやすいです。
これだけ覚えるようにしよう
あとはただ、「違うほう」って
縮尺に依存する。
この説明の中に「図」とか「図面上の」とか言うから
のもとなんですね
なんとかその言葉・字を使わないで、考えてみよー(^^)
えーと・・・・
初級者さん、こんにちは
> というと、「図面寸法」と言ういいかたにニアで・・・
> 現場で「図面寸法は」などと日常会話されてるのは、> つまり「実寸」のことなんですよね
> 難しく考えてるわけじゃないんですけど・・・
> 日常的な使われ方との理解差で・・・
現場で、どのような用語を使おうとも寸法値で書き込まれた。
実寸では無くて、(例えば)1/100の図面の絵の大きさを話題に
するケースが私には、思い浮かびません。
ないでしょう
そうでもないのかな
繰り返しになりますが、図面は、あくまで(理想的な)実体を写し取った絵ですから、実寸と言えば、(理想的な)実体の方の寸法を指す。
と考えるのが好いと思うのですが
目の前に有る物だけが「実」であるとする方こそ言語的に
矛盾があるように思うのですが
かえってこんがらがせてしまうかも
考え込まないでくださいね
あくまで寸法の話はは、プリントしたときの話です。ここで云う「実際のサイズ」とは、「現物のサイズ」のことです。モニターに表示されているものを測った寸法ではありません。
モニター上の図面は、拡大縮小すると変わりますしPCの設定などの条件によって変わり
ますので寸法云々するのはナンセンスです。
考え方として
図寸=「図面上の寸法」ですから、S:1/1であっても図寸は図寸です。縮尺は、その書き込み条件によります。
実物の寸法に縮尺を設定して図面化したものの寸法が「図寸」ですから、S1/1の場合「実
寸」を1倍して図面化している訳ですよね
ただし、一般的にS:1/1の場合、「実寸」と表現することがほとんどです。
当然、S:1/1の場合、図寸=実寸であるからだと思いますが、この辺りでこんがらがるの
だと思います。
CAD上では、実際の寸法なんてあり得ないですからS:1/1の場合を「実寸」と表現すること
になると思います。余計こんがらがります。
□投稿者/ 実は私も
図面を描くとき縮尺1:100で描けば図寸で描いてるとなり、1:1で描けば実寸で描いてるとなるのですか
356さん、こんにちわ、何回もお手を煩わせます。
3文脈いただきましたが、> 現場で、どのような用語を使おうとも寸法値で書き込まれた。> するケースが私には、思い浮かびません。
> ないでしょう
そうでもないのかな
> 繰り返しになりますが、> 図面は、あくまで(理想的な)実体を写し取った絵ですから、> 実寸と言えば、(理想的な)実体の方の寸法を指す。
> と考えるのが好いと思うのですが
> 目の前に有る物だけが「実」であるとする方こそ言語的に
> 矛盾があるように思うのですが
> かえってこんがらがせてしまうかも
> 考え込まないでくださいね
1番目は、理解できませんでした。> 実寸と言えば、(理想的な)実体の方の寸法を指す。
> と考えるのが好いと思うのですが
これがストンと胸に来ました。
そうですよね、そういう風につくりたい、理想を寸法表現した、現「実」になって
これは、わすれないかな ・・・
makumaさん、こんにちわ、同じく何回もありがとうございます。> 余計こんがらがります。
こんがらがりました(笑)
図面を描く行為は、知らず知らずのうちに、自分自身が図面の中の、小人の街と
か、模型の街や建物の中を徘徊している意識になっています。CADだとまさにマトリックスみたい完全に外と中の入り乱れです。
そういう入り込み
と、ふと我に返った現実世界の言葉で、れれれになってしまうのか・・・ナ
でも一人こもってないでいろいろな方とやりとりしたおかげで、「実寸」というの
が、完全入り込んじゃった状態の、中の世界の実体現「実」寸法でいいのか、と少
しは長持ちしそうな記憶学習ができました。
> 図面を描くとき縮尺1:100で描けば図寸で描いてるとなり、> 1:1で描けば実寸で描いてるとなるのですか
確認するために書いてみましょう・・
さんの自宅の間取りを書いてみましょう
で、印刷された図面に1/100の三角スケールを当てたときに正規の寸法となるように書い
例えば窓の巾が1
8mあれば18mmで書かなければいけませんよね
これが図寸で書くと言うことです。
解りましたか
自己追加レス/ところで「実寸」固定というのは、どういうことのためにチェックいれるんですか
ほんとうに、初級者の厚顔なのですが、いじってる経歴はけっこうあるんです(^^+)
ただ解説でも理解できないから、つい遠ざかりインタバルで・・・
わからないことはそのまんまいつまでも・・・初級者
ひとつ言い分けさせてもらえば、こういうマニュアル解説する人って、とにかく日
本語へたですよね
人がわかるための日本語・・・
いじってりゃわかる・・・はやってるんですが、わからないでいろいろやると
すます迷路にはいってしまう時が・・・実寸・図寸がいい例で・・
追試しようと思いましたが
しかし・・・理解できませんでした。
ここで実寸固定・図寸固定どっちにテェックスするのですか
> で、印刷された図面に1/100の三角スケールを当てたときに正規の寸法となるよう
例えば窓の巾が1
8mあれば18mmで書かなければいけませんよね
わかってる人にはサルでもわかる書き方なのでしょうが、わからない人には、とん
とわからない。
そこがわからないわかるひとにはわからない・・・
だジャレっぽくなりましたが、本心
こりゃだめだ。
さんの記事)
> 図面を描くとき縮尺1:100で描けば図寸で描いてるとなり、> 1:1で描けば実寸で描いてるとなるのですか
図寸=用紙に(縮率なしで)印刷したものを(ふつうの)定規で測った寸法
実寸=実物(土地、建物、建具など)の寸法
縮尺が設定されている場合、実寸で作図したものはJWWが縮尺に応じて自動
的に図寸を計算して作図してくれるので、特に図寸を意識する必要はないかと思い
縮尺に関係なく、用紙上の寸法で作図したい場合(表や文字のサイズなど)
は、図寸を意識して作図すればよいかと思います。縮尺が1/1の場合は、実寸=図寸ということになりますので、この場合どち
らも意識せずに作図できることになりますので、表や図面枠などは縮尺1/1のグ
ループに作図するとわかりやすいかと思います。むずかしく考えずに、ふつうは実寸を意識して作図され、図寸を意識する必要があ
るとき(図面枠や表や文字サイズなど)のみ図寸モードに頭を切り換えるというこ
とでどうでしょうか
Re[9]: 自己追加レス/ところで「実寸」固定というのは、どういうことのためにチェックいれるんですか
>こういうマニュアル解説する人って、とにかく日
本語へたですよね
誰に向かって言っているのですか
[このトピックに返信][ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
3階共同住宅の竪穴区画について
S造3階建て延面積270m2(各階90m22棟の階段室側)の主要構造部を耐火構造とした共同住宅についてですが、令112条の9項により 主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は3階以上の階に居室を有する建築物に該当するので 住戸と階段部分を区画しなければならないのですが、ただし書きの ニ に
共同住宅の”住戸のうち”その階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200m2以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分
とあるので 共用階段は ”住戸のうち”に入らないので竪穴区画が必要ということでしょうか
3階建共同住宅は、法別表第1で主用構造部は耐火構造です、防火地域以外で特例として準耐火構造が認められていますが、屋外階段形式なら住戸と廊下部分を、耐火構造の壁と特定防火設備で区画すればいいと思いますが、令112条9項ただし書き2号の階段の部分には 共用階段は入りません。したがって竪穴区画は必要です。
直接外気に開放していれば適用除外ですので穴など開ければいいのでは
やはり区画は必要なのですね
よく分かりました。ありがとうございました。便乗質問で申し訳有りません。不勉強な為ご教授下さい。
> 直接外気に開放していれば適用除外ですので穴など開ければいいのでは
竪穴区画が不要となる意味でしょうか
屋外階段(周長の2分の一以上の開放性有り)でも竪穴区画は要求されるのでは
また、開放面を有する階段室型の場合等、周長の2分の一以上の開放性の無い
階段の開放面が延焼ラインにかかると防火設備が要求されるという解釈で宜しい。
のでしょうか(不要なものを必要とは言えない為
3階建て共同住宅の場合で
開放性の基準は建設地の行政によって違うようなのでその当りも影響するかもしれませんが
防火区画は色々既定があって難しいですね、ちょっと記憶が曖昧だったので整理してみました。竪穴区画が必要なのは、「準耐火建築物」で地下又は3階以上に居室が有るもの
適用除外は3種類
メゾネットタイプは住戸を丸ごと区画すればOK
2 開放要件を満たす廊下とかバルコニーに直接取り付ける階段、3 避難階と直下階、又は避難階と直上階をつなぐ2層のみに通じる吹抜・階段で
内装を不燃材で(下地共)仕上たもの
以上で良かったと思います、> 屋外階段(周長の2分の一以上の開放性有り)でも竪穴区画は要求されるのでは
おっしゃるとおり、令112条9項では階段が屋外、屋内の区別は無いので、外階段の場合でも建物内部との区画は必要
階段と接する外壁は準耐火以上、及び防火戸設置
尚10、11項スパンドレル区画に注意という事になりますよね
> また、開放面を有する階段室型の場合等、周長の2分の一以上の開放性の無い
> 階段の開放面が延焼ラインにかかると防火設備が要求されるという解釈で宜しい。
> のでしょうか(不要なものを必要とは言えない為
3階建て共同住宅の場合で
先程この件について記述しましたが、私の方で大きな勘違いしてたみたいですので編集削除しました。
すいません~~
> 開放性の基準は建設地の行政によって違うようなのでその当りも影響するかもしれませんが
屋外階段の定義自体は法文にないのでやっかいですね
この場を借りて基本的な質問です。法文ですと屋内外問わず階段の部分とその他の部分を区画する事となっています。法の趣旨は、「竪穴区画は、屋内階段のように煙突形状を形成している場合、煙の逃げ道がなくなるので部屋内の部分との区画が必要(外気に面している部分はいらない)です。」って言うことだと思っています。
例えば筒抜けの屋外鉄骨階段を設置し降りきったところにエントランスを設置した場合でも竪穴区画をするんでしょうか
> > また、開放面を有する階段室型の場合等、周長の2分の一以上の開放性の無い
> > 階段の開放面が延焼ラインにかかると防火設備が要求されるという解釈で宜しい。
> > のでしょうか(不要なものを必要とは言えない為
3階建て共同住宅の場合で
> 先程この件について記述しましたが、私の方で大きな勘違いしてたみたいですので編集削除しました。
すいません~~
釣り吉さん失礼致しました。実はこのような例を目にしてしまい、自レスを削除しました。この階段は、この行政庁の屋外階段の定義とは異なります。(この行政庁の屋外階段の定義は、ほぼ一般的な屋外階段床面積不算入基準と同一です。
仮にこの建物が、耐火建築物で有れば当然、主要構造部耐火構造+延焼ライン内外壁開口に防火戸ですよね・・・・
行政庁の裁量と言われればそれまでですが・・・・・これで何がなんだかわからなくなったしだいです。
私には主要構造部である屋内階段の外壁開口部としか見えませんが・・・・・
過去レス606 屋内階段の構造にしなければないない。も参照してみて下さい。私には少々難解でした。
豊中市の解釈は全国的に通用する解釈なのでしょうか
不勉強ながら初めて目にしました。
週明けにでも地元の行政に問い合わせを
したいと思います。3階建て共同住宅でこれがOKなら嬉しい方向で影響大です。> 法の趣旨は、「竪穴区画は、屋内階段のように煙突形状を形成している場合、煙の逃げ道がなくなるので部屋内の部分との区画が必要(外気に面している部分はいらない)です。」って言うことだと思っています。竪穴区画自体は、吹抜け状の部分で火災が起これば、火、煙が上下階に直ぐに拡大伝播するため、他の部分への延焼を防ぐ。
との目的はおっしゃるとおりですが、もう一つは他の部分からの延焼も防ぐ事も目的ではないでしょうか
特に避難施設としての屋外階段は、屋外避難階段以外は令121の2,あるいは各行政庁条例の特建での不燃規定しかなく、避難施設としては不十分と思います。
内部延焼が直ぐに階段に影響を及ぼすのはまずいですよね
> 例えば筒抜けの屋外鉄骨階段を設置し降りきったところにエントランスを設置した場合でも竪穴区画をするんでしょうか
エントランスが建物内でしたら竪穴区画適用
庇があるぐらいの外部空間としてのエントランスでしたら不用
車庫、車路含みのピロティー(用途が発生する)でしたら微妙・・・・といったところではないでしょうか
このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 親記事をトピックトップへ ]このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
張力を揃える。
> 本来であれば、同一面に、違うロットを使用することは、良くないと
> 思うのですが、トルシアボルトを締め付け後、トルクを測定し、> 六角ボルトを同じトルクで締め付ければ、(そのときの回転角をその後
> の六角ボルトの締め付け時に使用すれば)良いのではと思ってます。締め付けトルクを揃えても意味がありません。トルク計数値は同一ロットでもばらつき(許容値内)が有ります。
本数が少ないと開封済みのHTB(箱に書いてあるトルク計数値が変化している可
能性がある)を使用することも考えられます。摩擦試験を行うなどして、性能を保証できるのであれば差し支えないと思います。> 何かお気づきの点がございましたらレスをつけてください。
一面全部を普通HTBを使用することは不可能なのでしょうか
敢えてややこしいこおとを行う理由をお尋ねしたいです。皆さんどうもいろいろご意見ありがとうございました。
梁の詳細図がまだありませんので、何箇所あるのかは判らないのですが、ジョイントの位置を動かすことはトラブルの元なので考えていません。
本来であれば、同一面に、違うロットを使用することは、良くないと
思うのですが、トルシアボルトを締め付け後、トルクを測定し、六角ボルトを同じトルクで締め付ければ、(そのときの回転角をその後
の六角ボルトの締め付け時に使用すれば)良いのではと思ってます。何かお気づきの点がございましたらレスをつけてください。
亀山耕造さん
> トルク係数値の話ですね
有り難うございます。名称が全く思い浮かびませんでした。
ネジ山の勾配と摩擦と製造ロット→トルク計数値かな
> トルク係数値の話ですね
> 六角型はナット回転法でOK
> メデタシ、メデタシではどうですか
トルクレンチで確認・・・(^_^;公共工事でなければ、設計者が責任を持って工学的判断をした。
・・・と言うことで
私ならスリーブが当たらないようにしなさいと指示するけど
事前に継ぎ手位置とスリーブ位置の検討はしていなかったのでしょうね
スリーブ配管の段階になって干渉している、TCボルトをガスで切って
って段階でなければ良いのですが
>張力=トルク×ネジ山の摩擦係数
トルク係数値の話ですね
まあ、トルコン型はOKということで
六角型はナット回転法でOK
メデタシ、メデタシではどうですか
> そうしたら、締め付け後トルク検査をして
> 同じ張力に成っているかも知れないと
> 推定するのはどうですか
張力=トルク×ネジ山の摩擦係数
ネジ山の摩擦係数はロットごとに異なりますので、トルクからは推定できません。そのため同一の箱・同一のロットのHTBを使うようになっています。
それぞれ数個の試験体を作って、試験を行い、ほぼ同一の摩擦が得られることが確
認できれば使用可能だと思われます。
HTBを仮締めボルトとして使用し、そのまま本締めに使用するのに比べれば大した
影響はないのかも知れませんが・・・(^_^;
そうしたら、締め付け後トルク検査をして
同じ張力に成っているかも知れないと
推定するのはどうですか
> 何故混用が良くないか考えれば判ります。だから混用は拙いと思います。同一ロットのHTBを使うよう規定があると思います。
同じ張力で締めておかなくては、各ボルトで滑り始める時期(全く同じとは
なりませんが)が異なってきます。
混用して同じ張力が保証できれば問題ないかも知れませんが・・・
私は全く問題ないと思います。何故混用が良くないか考えれば判ります。
現在はトルクコントロール型ハイテンションボルトが
主流ですが、それは何故でしょう
トルクの管理が容易だからです。
(F○Tの値の違うボルトの混用は以ての外でしょうが)
> 不二さんお返事ありがとうございました。
> (古いやつしかなかったんで、もしかしたら変わってるかも)
> 締め付け位置によって、トルシア型高力ボルト専用締め付け機が、> 使用できない場合には、高力六角ボルトと交換し、> トルクコントロール法またはナット回転法によって締め付ける。> という項目があったのですが、 一部でよいのか全面なのかは、> 載ってませんでした。> 現場でこのような経験をされた方がいたら、> そのときは、どのようになされたかお知らせください。現場で経験は有りませんが、1カ所でボルトを混合するのは良くないと思われます。
その継ぎ手部分全面を高力六角ボルトとし、トルク値を
計測されればどうでしょうか
> 他の方のご意見も、見てみたかったので
> 静観してたのですが,つかないようなので
> 設計者・監理者の確認とかは、必要かと思いますが
不二さんお返事ありがとうございました。
(古いやつしかなかったんで、もしかしたら変わってるかも)
締め付け位置によって、トルシア型高力ボルト専用締め付け機が、使用できない場合には、高力六角ボルトと交換し、トルクコントロール法またはナット回転法によって締め付ける。という項目があったのですが、 一部でよいのか全面なのかは、載ってませんでした。現場でこのような経験をされた方がいたら、そのときは、どのようになされたかお知らせください。レスが付かないようです。
他の方のご意見も、見てみたかったので
静観してたのですが,つかないようなので
設計者・監理者の確認とかは、必要かと思いますが
高力ボルトについて
高力ボルトの六角ハイテンとトルシア型高力ボルト
を一面で使うことは出来ますか
というのも、通常はトルシア型を用いてますが
スリーブ管に当たってしまう為に
そこだけを六角ハイテンにしたいのです。
そういう場合はその一面全部六角ハイテンに
いけないのでしないといけないのですか
誰か教えてください。[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
ソリッド図形の一括着色
教えてください。
ソリッド図形の色を一括(選択範囲等)で変更できないでしょうか
今はひとつずつ図形を選択して変更しています。
のんさん、こんにちは
> ソリッド図形の色を一括(選択範囲等)で変更できないでしょうか
組合せで出来ます。
任意色の話ですよね
・「色設定」で変更したい色(変更先の色)を設定しておく。・あるいは、既存の色をShift+右クリックでゲットしておく。
・そうしておいてから、・「範囲」コマンドで、色を変更したいソリッド図形を選択する。「<属性選択>」で「□ソリッド図形選択」して下さい。線を同時に選択した状態では上手くありません。
・「属性変更」の「□指定【線色】に変更」にチェック
・線色と線種は関係無いので,「OK」で閉じる。
上記の方法の他に,同色のソリッドは,まとめて「曲線属性」にして
おくと,Shift+左クリックで簡単に色変更出来て便利です。使い分けると好いかもしれません。
両方出来ました♪感激ですぅぅぅ
おかげさまで色直しが楽になりました。ありがとうございました。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]データが真っ白です。いつも参考にさせて頂いてます。
実は、他社からいただいたデータが、ファイル名はあるのですが、実際開いてみると、真
っ白で何も表示されないのです。ズームで全体表示をしても、レイヤを確認してもやはりデータはないのです。
これは一体どういうことなのでしょうか
どなたか教えて頂けないでしょうか
宜しくお願い致します。
レイヤ表示しても何も表示されないのでしょうか
すべて白で作図しているのかな
一応下記の設定を試してみてください。
JW_WINで設定--基本設定--色・画面をクリックすると下のほうに色彩の初期化が
ありますのでクリックして 背景色:黒 をクリックしてみてください。
Jw_winのバージョンはあっていますか
最新版で作図した図面は古いバージョンでは読み込むことができません。
自分が使用しているバージョンで相手に保存して再度受け取るか
50a)にアップしてください。
> 実は、他社からいただいたデータが、ファイル名はあるのですが、実際開いてみると、> っ白で何も表示されないのです。
図形が有るかどうかは、基本設定、一般(1)の下部に図形数の表示が出るので
まず、それを確認して下さい。0 ではないのに、表示されないのなら、線色と背景色が同じなどの理由が考えられます。
もし、他社のデータがDXFで、エラーも出ずに読み込むけれど図形数が
念のため、出力CADを確認してみて下さい。読めないので、改行コード変換するソフトで変換後に読み込んで下さい。皆様、横から失礼します。私も以前に何回かこのような状況になりました。
エクスプローラーで見るとファイルの容
量があるのにどうしてもJWWでは表示されませんでした。
そのときは多分縮尺なんかの関係で、図面はJWWの画面では表示されないくらいはるかか
なたにあったようです。
再度図面を貰った方に連絡されて、縮尺や用紙サイズを確認されてはいかがでしょうか
皆様色々アドバイス有り難うございます。一つ一つ確認してみようと思います。大変参考になりました。有り難うございました。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
JWWでJWを上書き保存したいのですが
今、JWWCADでJWデータの作業をしています、が、途中上書き保存をしようとして気づきま
したが、JWWでJWは上書きできないのでしょうか
やはりJWWに新規保存しなおさないと無
理なのでしょうか
んで作業していましたが、最近JWWCADも使うようになり、ずっと疑問だったのですが
(DOS版だと聞いたことはあります。
よく使われているのでしょうか
参考までにお聞きしたいと思っています。
よろしくお願
環境設定ファイルのみで設定が可能です。現在の環境設定ファイルの書き出しを行って下さい。
設定--環境設定ファイル--書出し をクリックして ファイル名のところに
JWF と入力して 保存 をクリックして下さい。上書き保存して メモ帳 を終了させて下さい。
jwf がありますのでメモ帳などで
開いて読んで下さい。各項目の設定方法が記載されています。
EXE と同じフォルダにあると新規図面の場合はこの設定
ファイルを自動的に読み込んでくれます。
> 最近JWWCADも使うようになり、ずっと疑問だったのですが
データ精度も上がっていますし、DOS版にはない、様々な機能が拡張されています。外部変形も、JWW 専用の高機能な物が既に色々と公開されています。
それに今となっては、DOS版をインストール出来ないPCも増えてきて、インストール・印刷設定も含めて、DOS版の設定は簡単ではないので、特に、DOSの知識を持たない方がこれからDOS版で覚えるのは難しいでしょう
DOS用ソフト自体がほとんど無いので、DOSの知識すら忘れ去られようとしています。それらのOSにインストールすら出来ないのというのが現状です。
> JWWCADは世間ではよく使われているのでしょうか
シュアまでは分かりませんが JWW 形式のデータを頂く事が増えてきたのは事実です。お返事ありがとうございます。さっそく印刷して説明片手に作業をしています。帳から開こうとするのですが、ファイルがありませんとでてしまいます。EXE で開くにしても同様でした。
ファイル名はコピーして保存し、コピ
ーで入力して開いたのですが・・・どうしたものでしょうか
今朝パソコンの調子が悪く
やっと立ち上がったのでそれが原因・・ではないとは思いますが、パソコンがまたおかし
いのでデフラグしてから再度挑戦してみます。お世話掛けます。
基本設定で設定されているのであれば、JWWを起動して、設定⇒環境設定ファイル⇒書出し を行ってください。
このとき新規にファイル名を付けて書出す場合は、ファイルの種類欄は
『JWF』 、ファイル名欄にはファイル名の後ろに拡張子「
jwf」を付けないと、JWW画面左上に「ファイルが開けません」と表示さ
れて保存できません。
jwf にして書き出すと、次回からその設定で起動
それ以外の環境設定ファイル( ***
み込み を行わないと、その設定は利用出来ません。フォルダ内に保存してください。JWW起動時に自動的に読み込みます。
設定⇒環境設定ファイル⇒編集・作成 で上記で保存したJw_win
この項目の前から8番目の数字を半角で0から1に変更して上書き保存してください。JWC・DXFファイルの上書保存とBAKファイル作成が出来ます。kazuさん 補足ありがとうございました。WORDでテキストファイルとして開いて下さい。して OK をクリックして下さい。jwf だと書き出した環境設定ファイルが開きます。遅くなりました。先程パソコン復活しました。kazuさんありがとうございます。jwfの保存はできました。
jwfを開きメモ帳の一番上
にあった(一般設定とは書いてなかったのですが・・)の
の8番目を1にしたのですが上書きの設定はできませんでした。
ご覧のようにkazuさんのメールには
一番目が00なんですよね
ここがいけないのでしょうか
とりあえず一番目の22も00に変えて上書きしましたが変化はありません。
今、別な仕事が入った為ゆっくり見る時間がないのですが、合間に読んで
もういちどトライしてみます。お二方の高度な内容についていけてないので申し訳なく思っています。また、ご報告します。ありがとうございます。お返事ありがとうございます。パソコンをはじめて1年半、DOS版のDの字も知りませんでした。
今の職場はみなHOCAD(1名だけドラCAD)ですのでなかなか先に進めませんが
先の職変えのことを考えるとJWWはやっておいたほうがいいようですね
ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。フォルダに入れて確認してみてください。
どうでしょうか
私のHPトップから、そちらの設定ファイルを送ってもらえれば
みてみますが
ファイル名か、ENDの削除か、半角での設定に問題があるような
このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]図形が行方不明になりました。はじめましてです。現在、次のようなトラブルで悩んでおります。移動を繰り返し過ぎたため、作成した図形を見失ってしまいました。レイヤー一覧では見ると、間違いなく図形はあります。しかし、その図形の位置がわかりません。
図形を作成した位置に戻る(探し当てる)方法はないのでしょうか
よろしくお願いします。
しぇんしぇい さんへ
ご自分で作られたものだと思いますので、通常の作図範囲より、かなり大きく(縮小)してから範囲選択→属性選択で、その図形に
使っている線・文字などを選択すれば色が赤く変わります。
他の同じものも選択されてし
まいますが、おおまかな形でわかるのではないかなと
あるいは「戻る」を何回か繰り返せば・・・
あるいは、その後にあまり作業をしていなければ「自動保存」「バックアップファイル」
もっと簡単な方法もあるかと思いますが
> はじめましてです。> 現在、次のようなトラブルで悩んでおります。> 移動を繰り返し過ぎたため、作成した図形を見失ってしまいました。> レイヤー一覧では見ると、間違いなく図形はあります。> しかし、その図形の位置がわかりません。
> 図形を作成した位置に戻る(探し当てる)方法はないのでしょうか
しぇんしぇいさん、こんにちは
いろんな所に点在している中から目的の図形を探すのは困難
ですが、わりとまとまった固まりでしたら次の方法はどうでしょう
・「□範囲外選択」にチェック
・見える図形を囲む。見える図形がなにも無いなら適当に囲む。・「編集」「図形移動」を選ぶとマウスカーソル付近に表示される。適当な場所に配置します。上記の方法では、実際何処にいたのかを特定出来ません。尚、「全選択」では、仮基点が用紙中央になるようなのでダメでした。アドバイスありがとうございました。行方不明になった図形は私が作ったものではなく、生徒に課題で作らせたものです。そのため、課題製作の過程で今回のような予想外のトラブルが発生します。自動バックアップから呼び出そうとしました。
ところが私が最後に保存・作業終了
を指示してからもムキになって作業していたようで、図形が全て無くなっていました。今後、別の機会でいただいたアドバイスを役立てたいと思います。ありがとうございました。アドバイスありがとうございました。教えていただいた方法で練習したところ、図形を見つけることができました。
しかし、行方不明になった図形は生徒に課題で作らせたもので、私が最後に保存・
作業終了を指示してからもムキになって作業していたようで、図形が全て無くなっ
今後同じトラブルが発生すると予想されるので、いただいたアドバイスを役立てた。いと思います。ありがとうございました。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
車の図形拾える場所おしえていただけますか
いつもお世話になっています。
ちょっとこの掲示板の本題と離れているかもしれませんが
もし、車の図面(立面図に貼り付けるようなもの)を拾える。場所をご存じでしたら教えてください。
特に、トレーラーが載っていたら最高ですけど・・・
よろしくお願いします。
Re[1]: 車の図形拾える場所おしえていただけますか
では如何でしょうか
参考として下さい。
Re[2]: 車の図形拾える場所おしえていただけますか
ここはどうでしょう
Re[1]: 車の図形拾える場所おしえていただけますか
トレーラーとなると、建設機械関係ですから、タイム設計様のサイト
とか、ベクターサイトで
などへ行ってみてください。
ご希望の物が有るか不安ですけど・・・
ありがとうございます。ご丁寧にありがとうございました。是非参考にさせて頂きます。ありがとうございます。早速ありがとうございます。ここいいですね^^他にもいろいろ使えそうです。助かりました。ありがとうございます。早速ご丁寧にありがとうございました。是非参考にさせて頂きますね^^このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
NECにてマウスが・・・
今まで富士通でしたが会社の理由でNECになりました。
インストールしてもらい起動させたらマウスの移動スピードが以上にはやくこまっていま
コントロールパネルでもっとも遅くするとウインドウズにおいて非常に不弁です。私はパソコンが詳しくありません。だれかマウススピードの設定教えてください。BATに以下のオプションを追加して下さい。
数値は気に入るまで
何度か変更して試して
マウスのミッキー/ドット比を指定します。標準は8ぐらいだと思います。mはx方向の、nはy方向の数値です。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
道路の測量設計と現場打擁壁
お世話になります。私、土木関係の設計会社に勤めております。まだ、素人なので、宜しくお願い致します。
道路を設計するにあたり、平面的にも、縦断的にも緩やかに曲がっていく(調整して
いく)計算(クロソイド曲線など)を分かりやすく説明した参考書みたいなものはないで
また、簡単にご説明頂ければ、ありがたいです。現場打擁壁についての参考書も探しております。
(規格の決定の仕方や鉄筋量の出し
方など、できれば、素人にも分かる本
以上の件、お分かりになる方、宜しくお願い致します。> お世話になります。私、土木関係の設計会社に勤めております。> まだ、素人なので、宜しくお願い致します。お疲れ様です。
道路を設計するにあたり、平面的にも、縦断的にも緩やかに曲がっていく(調
> いく)計算(クロソイド曲線など)を分かりやすく説明した参考書みたいなもの
また、簡単にご説明頂ければ、ありがたいです。
基本的に道路設計では平面と縦断の屈曲部を同じ箇所に持っていく事は
道路設計は基本的に日本道路協会の道路構造令の解説と運用に準拠して
縦断の屈曲部には基本的に緩和曲線を入れます。
一般にバーチカル
とかバチを入れるという言い方をします。
また、平面的な屈曲部の緩和は一般的なには走行速度に応じた曲率半径の
大きさで行います。
クロソイド自体の説明は上記日本道路協会のクロソイドポケットブック
なる本がありますが、実際にクロソイドを入れないといけないような
高規格道路の設計では、平面形状、縦断形状に加え、取付け道路の勾配や
用地買収に伴う諸問題等さまざまな問題が発生する事が考えられ、それなりの
経験が無いと厳しいと思います。せめて様々な基準について、どの文献を準拠すればいいかが自分で判断できる。位になっていないといけないのではと思います。現場打擁壁についての参考書も探しております。
(規格の決定の仕方や鉄筋量
> 方など、できれば、素人にも分かる本
現場打擁壁については基本は土木構造物標準設計第2巻の擁壁類解説書を
参考にするのですが、特に3
0mを超える擁壁については、その都度
安定計算、構造計算で形状を決定します。
規格の決定は、施工性、経済性
その他様々な要因を考慮して決定する事項であって、どの擁壁がよいという。物ではないと思います。鉄筋量の算定は擁壁については基本的に片持ち梁での構造計算となります。これも日本道路協会の道路土工 擁壁工指針を参考に計算します。> 以上の件、お分かりになる方、宜しくお願い致します。
熊五郎さんの現在の立場がどうなのかは分かりませんが、土木設計は
以外に奥が深く、完璧な設計というものは、ほぼ不可能です。
一番良いのは、設計しようとしている現場に何度も足を運び現地の
状況が、現況平面図を見ただけで想像できるようにする事だと思います。大変だとはおもいますが、がんばってください。
> 熊五郎さんの現在の立場がどうなのかは分かりませんが、土木設計は
> 以外に奥が深く、完璧な設計というものは、ほぼ不可能です。
> 一番良いのは、設計しようとしている現場に何度も足を運び現地の
> 状況が、現況平面図を見ただけで想像できるようにする事だと思います。> 大変だとはおもいますが、がんばってください。有難うございます。「様々な基準について、どの文献を準拠すればいいかが自分で判断できる。位になっていないといけないのではと思います。
また、設計しようとしている現場に何度も足を運び現地の状況が、現況平面図を見ただけ
で想像できるようにする事だと思います。誠にその通りだと思います。ご指導頂き有難うございました。今後も宜しくお願い致します。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
立方メートルの記号入力
初歩的なことで恐縮ですが、文字入力での立方メートルの記号入力ができません。
平方メートルはm2に変換できるので、立方メートル・立方センチメートルもできるものと
思っていましたが、コンボボックスに一度は表示されても、確定すると
マークに変って
jwwでもできるようでしたら、どなたか教えて下さい。
よろしくお願いし
とか入力しては、ダメなの
このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
寸法公差の件
寸法公差の操作が解りません。
初歩の初歩とは思いますが、ご存知の方教えてください。> 寸法公差の操作が解りません。初歩の初歩とは思いますが、わかばマークさん、こんにちは
わかばマークさんは、機械製図ですか
JWWには、寸法公差の機能は無いです。線記号変形を使用するのが好いと思います。標準添付の線記号変形の中にも寸法公差の例が有ります。ので、使って見ると好いと思います。「【線記号変形D】設備2」の中に有ります。・「その他」「線記号変形」コマンドです。・線の無い図面では、多くの「線記号変形」は使えません。・通常寸法線を指示します。> 寸法公差の操作が解りません。
初歩の初歩とは思いますが、> ご存知の方教えてください。ありがとうございました。やっと理解できました。
機械図面には少し厳しいみたい
> ありがとうございました。やっと理解できました。
機械図面には少し厳しいみたい
> です・・・
わかばマークさん、こんにちは
厳しいと仰るのは、線記号変形の寸法公差例の事でしょうか
JWWで機械製図を行うこと自体の事でしょうか
それとも別の事ですか
> > ありがとうございました。やっと理解できました。
機械図面には少し厳しいみ
> わかばマークさん、こんにちは
> 厳しいと仰るのは、線記号変形の寸法公差例の事でしょうか
> JWWで機械製図を行うこと自体の事でしょうか
> それとも別の事ですか
三五六さん、返信遅れてましてすいません。とにかく頑張ってみます。> 寸法公差の操作が解りません。
初歩の初歩とは思いますが、> ご存知の方教えてください。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 親記事をトピックトップへ ]このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
金子氏の外部変形に間柱作図03があります。木造、角形、LGS、形鋼の下地が選択できます。
(開口補強はできません)
当、ホームページのトップに「躯体図作成ソフト掲示版 」が有ります。
「建築施工図コマンド集」(シェアウエア¥15000)は、外変を利用したもの
一度覗かれて見てはいかがでしょうか
壁下地(LGS・木・チャンネル)を書いてくれるものがありますが、Nifty ですので会員でしたらお試し下さい。
(開口補強はありません)
壁下地(LGS・木)を自動的に作図する外部変形などはないでしょうか
しかも、建具
廻りも補強下地付けてくれるものはないでしょうか
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
jww外部変形について
お世話になります。外部変形のBATで以下のように記述したとします。
JWWでbatを起動して、日付を入力した後、その日付をテキストに記入したいのですが、txtにはJWW上でキーボードから入力した文字は記述されません。
別のテキストにその”日付”を書き込みたいので、”日付”を読み取りたいのですが、ど
のようにスクリプトを書いたらよいのかわかりません。
AWKを使ってスクリプトを作って
いるのですが、として書き出せるかと思ったのですが、だめでした。
キーボードから入力したものはどのファイルにどのように収まっているのでしょうか
説明も下手で大変恐縮ですが、どなたかに教えていただけたらとてもうれしいです。よろしく御願いします。作ったbatファイルを全て書き出すべきです。batファイルで記述する。
による入力はそれぞれ半角スペースを区切りとして、一連の文字列でシステム側に
システム側では、半角スペースや半角カンマをデータの区切りとして順に
半角カンマが含まれていると、そこでデータが分断されてしまう。これを回避する方法としては、文字列を "" で囲ってしまう方法が有る。
といった感じ、但しこの場合文字入力を省略すると、『"/E』の出力が無くなるので
" の数が合わなくなり、バグる事になる。
出来るなら、#k や #i で入力の省略の有り得ない選択項目を先に持ってきて
そこで『"』の付加をすると、#c の時の入力省略によるバグは無くなる。この場合、先の#i or #k 出力以降 データの分断は行われないので、全てひっくる。めて%1で引用される。(1 か 2 か或いはそれ以上かは、batの作りに依存するので適当に読み替えてく。但し、文字列中に『E』が有ればマッチするので余り良い方法では有りません。は読み込んで処理するファイルネームとして処理されます。ARGV[]配列に、そのファイル名が代入されています。
これをオプション入力に利用する場合、ファイル名以外のARGV[]の内容は空字列に
しておく必要が有ります。からないのでエラーになります。居残り君 でした。
>JWWでbatを起動して、日付を入力した後、その日付をテキストに記入したいので
txtにはJWW上でキーボードから入力した文字は記述されません。
>別のテキストにその”日付”を書き込みたいので、”日付”を読み取りたいので
他のテキストに書き出すだけらな、どうしてJWW上の外部変形の
入力を経由するのでしょうか
pinoさんの目的がちょっと見えないので的外れなレスとなるかも
しれませんが・・・
#c で入力した文字列はバッチファイルの中で『 %1 』として以降
扱うことができますね
こんな感じで作られたtest
txtには入力文字が書き出されます。皆様、迅速なお返事ありがとうございます。現在、3つのお返事を参考に、なおしています。ありがとうございます。大変助かります。またつまずいたらご教授いただきたいと思います。
その時は、BATなども全て書き込み、失礼の無いようにやりたいとおもいますので
よろしく御願いします。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
図面の青焼き風印刷にトライしたいのですが
また別名でお世話になります。ヒントご教示ください。
旧知のデベロッパーさんからの要望なのですが、「プリンター出力図面は、白黒コ
ピー的でお客さまからあまり手間ひまかかっているふうにありがたがられないの
で、昔ながらの青焼き図面で」と求められました。
青焼き機はもうとうの昔お払い箱しましたが、たしかに美的イメージで一理ありま
すので、似たようなイメージ狙って、線色を濃青紫、背景前面を薄紫でカラープリ
ンター出力してみたいのですが、色分け印刷に試みたこともないので出来るのか
どなたかやりかた・手順に通じておられましたら教えてくれませんか
Re[1]: 図面の青焼き風印刷にトライしたいのですが
やったこと無いですが、想像するにかなり違ったものになると思います。何より、青焼きに比べると線がシャープに出るので雰囲気はかなり違うと思います。
どちらかというと、線をグレーにしてインクジェットでカラー印刷した方が雰囲気出るの
上手く色を調整すると、ちょっと鉛筆書き風になります。
(主観によって違うでしょうが
何も青焼き風だからといって青くすることもないのでは
Re[2]: 図面の青焼き風印刷にトライしたいのですが
この方法は、いかがですか
ざらつき感をだすため手元にある青焼きの地肌をスキャナーで読み取り
作成図面サイズの用紙をつくります。あんまり解像度をあげる必要はないと思います。
ブロックノイズが出ない程度
また、あげすぎると非常に重たくなりファイルサイズが数十メガをこえ
操作不能におちいる可能性と出力がうまくいかない。また、逆にソリッドのブルーでブロックノイズを出してざらつき感をだす。
A3サイズで図面を作成して必要なサイズに拡大すればファイルサイズや出力時に有利 かも
青焼きのペーパーを素どうしして、白紙の紙はよくつくるのですが (^^ゞ
このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
スキャンした図面をJWWで 文字から文読で読み込んだのですが、原本の長さと合い
たとえば原本図面を1/1としますと読み込みのJWWのスケールを1/1で読み込
んだ場合長さが合わないと言う事なのです。
どのようにしたら同じ長さにできるの
宜しくお願い致します。読み込まれた画像は、強制的に横が100mmに調整されます。
文字コマンドで画像の左下を左クリックすると画像表示の文字列が拾えますのでその中の
「100」を「元の寸法/画像の寸法」の数値に置き換えてください。縦の数値は自動的に変更されますのですのまま配置してください。早速のアドバイス有難う御座います。ご指摘通り変更されました。今回の図面は敷地図なので横線が水平でないのです。
が、この場合どうしたらよろしいのでしょうか
らどこ迄をいうのでしょうか、理解力が足らずご迷惑をおかけ致しますが宜しく
お願い致します。>ご指摘通り変更されました。今回の図面は敷地図なので横線が水平でないのです。
>が、この場合どうしたらよろしいのでしょうか
>らどこ迄をいうのでしょうか、理解力が足らずご迷惑をおかけ致しますが宜しく
>お願い致します。
画像の角度を変更したいと云うことなら、JWWで出来ませんので別のグラフィックソフト
で角度調整するかスキャナで読み直してください。測定するのにという意味であれば、角度は関係ありません。
画面に表示された(縮小
画像と表示したい寸法の比率で変更してくださいということです。横が100mmというのはS:1/1で測定すると分かりますが、画像の端から端までです。ご多忙中、たびたびのアドバイス恐縮です。
よくわかりました、有難う御座いま
それと読み込まれた画像は、強制的に横が100mmに調整されることは知らなかっ
大きな収穫でした。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
新規パソコン購入にて
・仕事中、パソコンが壊れました。
パソコンを買い換えたいのですが、今のパソコンはX
PでDOSが使えないと聞いています。
引き続きJWCで仕事したのですが、XPのパソ
コンでJWCは使用できますか
使用できるのであれば、インストール方法他、教えて下
かなり困っています。
どの様なパソコンを検討しているのか不明なので
↓を紹介します。FDに納められるので店頭でJW_CADの動作確認が可能です。数機種確認済みです 参考にして下さい。
表示が粗く, 間引きされた表示になりますのでブラウン管モニターを使用
することをお勧めします。ことはありません。
(モニタはブラウン管)
EMSも問題なく確保できています。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
スプラインの出力について
スプラインで曲線を一点鎖線で書き、それをプリンタで出力した場合に曲線の大きさによ
り鎖線の間隔が変わって出力されます。
これを曲線の大きさを問わず一定の間隔の鎖線に
したいのですがどうしたらよいでしょうか
ちなみにHOCADで出力した場合は決まった間隔で出力されます。デフォルトの設定ですと、線の長さにより鎖線や点線の間隔が変わります。(これは、短い線でも線種を判別できるようにする為と思われます。曲線は内部データ的には連続直線に曲線属性を与えている物のようなので、この為と思われます。従って、恐らく、環境設定ファイルで「点線・鎖線のピッチの自動調節描画」の機能をOFFにすれば、ご希望の状態になるかと思います。jwfを参照して下さい。申し訳ありませんが、時間なく、未確認で書き込みしました。間違っていたら、ゴメンナサイ。スプラインの出力について,報告です。おはようございます。Tさん、確認してみましたので結果をご報告します。
環境設定ファイルで「点線・鎖線のピッチの自動調節描画」の機能をOFFにしたところ、ある程度間隔の問題は改善されたものの(これも完全ではありませんでした。
の小さい曲線に関しては鎖線が鎖線で無くなってしまう、つまり鎖線がつながってしまい
実線になってしまいました。問題解決には至りませんでしたが勉強になりました。ありがとうございました。
ごめんなさい(Re:スプラインの出力について)
未確認での書込は無謀でした。
云われてみれば、曲線が小さい半径()のだと中身的には短い直線の連続になるので、そうなってしまうのでしょう
お力になれず、申し訳ありませんでした。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
「ファイル選択画面」でのマウススクロール
ファイル選択画面にて、左のツリーも右の各画面上でもマウススクロールにて
上下の移動ができません。
(ノートPC新機種導入後できなくなりました)
sony ノートPCのタッチパッドのマウスウェアのせいだったような
記憶がありますが、どなたかご経験ありませんか
(その削除方法とか)
よろしくお願いします。
> ファイル選択画面にて、左のツリーも右の各画面上でもマウススクロールにて
> 上下の移動ができません。
(ノートPC新機種導入後できなくなりました)
> sony ノートPCのタッチパッドのマウスウェアのせいだったような
> 記憶がありますが、どなたかご経験ありませんか
(その削除方法とか)
> よろしくお願いします。
これって、できないのが標準仕様だと思いますが・・・
はっきりしなくて、すみません。
スクロールしたい場合はホイールユーティリティーソフトなどを
使用されてはどうでしょうか
9」があります。ちょっと試してみましたが、ファイル選択画面でスクロールできました。
(ちなみに私の環境ではインターネットエクスプローラのエクスプローラ
バー(お気に入り)でふだんフォルダなどが選択されていないとスクロール
しないのですが、マウスカーソルが「お気に入り」内にあるだけでスクロール
可能(OEと同様)となりました。以外なら、こちらの「どこでもホイール」があります。
こちらは、ツリーウィンドウ、ファイルビューウィンドウなどで個別に
設定できます。(というか設定しないと有効になりません。
設定がちょっと
特殊で例えばツリーウィンドウで有効にしたい場合、ツリー内のフォルダを
設定ダイアログが表示されますので、スクロールする行数に数値をいれた後
「スクロール行数変更」ボタンをクリックして下さい。
また、その下の
「マウスカーソル内のウィンドウを対象にする」ボタンを押すと、ツリー内に
マウスカーソルがあるときのみスクロールするようになります。
>これって、できないのが標準仕様だと思いますが・・・
前のノートが使えなくなったので・・・私の記憶違いだったかも
9試してみました。左のツリーはスクロールできました。
ただ右の画面はだめでしたね
少しは楽になります、ありがとうございました。
> >これって、できないのが標準仕様だと思いますが・・・
> 前のノートが使えなくなったので・・・私の記憶違いだったかも
9試してみました。左のツリーはスクロールできました。
> ただ右の画面はだめでしたね
> 少しは楽になります、ありがとうございました。
リスト表示の場合は可能のようですが、プレビュー表示の場合は無理の
ちなみに、「どこでもホイール」でも試してみましたが、設定画面で
「このウィンドウはおそらく使用できません」という情報が表示され
ましたので、プレビュー表示でのホイールスクロールは無理なのかも
また、スクロールボタンをクリックしてのユニバーサルスクロールと
いうのをご存じでしょうか
マウスを上下に動かしてスクロールする。
ものですが、私の場合ユニバーサルスクロールの設定を「画面単位」
(画面単位でないとスクロールが速すぎてコントロールが難しい)と
することで、マウスの上下移動に対応してプレビュー画面を上下させ
ることができます。
(ホイールでの操作には劣りますが、図面をチェック
しながら選ぶ場合は、スクロールバーよりは幾分直感的な操作が可能かと
> また、スクロールボタンをクリックしてのユニバーサルスクロールと
> いうのをご存じでしょうか
マウスを上下に動かしてスクロールする。
> ものですが、私の場合ユニバーサルスクロールの設定を「画面単位」
> (画面単位でないとスクロールが速すぎてコントロールが難しい)と
> することで、マウスの上下移動に対応してプレビュー画面を上下させ
> ることができます。
(ホイールでの操作には劣りますが、図面をチェック
> しながら選ぶ場合は、スクロールバーよりは幾分直感的な操作が可能かと
よく解りませんが、WORD上などでスクロールボタンをクリックし▼マークなどを
出してから自動でスクロールしていく事は出来ます。
でも私の場合JWWのプレビュー画面上ではできないんですよね〜・・
設定もどこにあるのかわかりませんし・・・
JWWは無関係で、マウス次第でしょう・・
確定は出来ませんが、私の環境では、マイクロソフトのインテリマウスオプティカル(5
ボタン)の単品購入のものだけがJWW「開く」画面のどの窓もスクロールできていま
快適といえば快適でつい、そうしますが、同時に作図画面もバックグランドで拡大・縮小
してますので、気持ち悪い面もあります。
インテリマウス(3ボタンボール式)のパソコン付属品はドライバーの提供が受けられな
いので動作しませんでした。
別途単品購入品用のドライバーしか無かったことを覚えてい
(これはかなり以前のこと・・・)
他にも動作可能な製品はあるかと思いますが、メーカーに問い合わせても解決策はなさそ
色々試行錯誤が必要かと思います。
確かに、使えないのが標準ですから・・
使えて当たり前と思わないでさがしてみてくだ。コメントありがとうございました。詳細な機種名、参考になります。
そのドライバを入れようとしたらサポートしないと蹴られ、最新版を
入れろといわれるままインストールしたのですが、だめでした。
> 確かに、使えないのが標準ですから・・
使えて当たり前と思わないでさがして
>みてください。了解しました。周りにマウスなど気にする人がいなくて、実際試してみる。
訳にもいかないのですが、何とか資金を投入し探してみることにしましょう
ありがとうございました。
> インテリマウス(3ボタンボール式)のパソコン付属品はドライバーの提供が受けられ
> いので動作しませんでした。
別途単品購入品用のドライバーしか無かったことを覚えて
(これはかなり以前のこと・・・)
インテリマウスのドライバDLは、↓からどうぞ
という人が近くにいまして平気で使ってますが、本来マズイんでしょうね
あわてて、リンクを貼り忘れました(恥
MT_さん はじめまして こんにちは
> 快適といえば快適でつい、そうしますが、同時に作図画面もバックグランドで拡大・縮
> してますので、気持ち悪い面もあります。これはすごい。
裏の窓まで手が届くということですよね
クリックとかは影響しないのでしょうか
他人事ながら心配になってしまいます。
ホイール付トラックボールを繋いでいて快適にスクロールしますが、裏の窓
には手が届きません。
ただ、今試してわかったのですが、ファイル選択のダイアログを出しているときに
作図域(裏の窓)でホイールを使うと拡大縮小します。
ファイル選択のダイアログはモーダルのはずなのになんか変
このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
天空率の解釈について
天空率の解釈についてなんですが、検討する、斜線適用建築物は、東面なら東面のみの斜
線制限をかけて、天空図としてだせばいいのですか(正面から見たら四角形)
北南の斜線制限も加味し、北面方向南面方向の頂点を少し欠いたもので検討したほうがい
いのでしょうか(正面からみたら六角形(上部台形タイプ))
なにとぞご理解のかたの
ご返事をお待ちしております。
ともぞう さん へ
別々と考えて良いです。
道路が2方以上あっても、道路斜線の適合・計画建物
の天空率比較は、それぞれ単独で検討します。
ですから、他の道路斜線は考え
なくて、結構です。
ここを、ご参考に
ありがとうございました。その考え方で検討をすすめたく思います。ありがとうございました。その考え方で検討をすすめたく思います。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]”エアーログを作成してます。”と表示されJWWが消えてしまいます。51cを使用しています。
今突然アプリケーションエラーが出て
”エアーログを作成してます。”と表示されJWWが消えてしまいます。OSの修復をして、JWWも削除し再インストールしてみましたが同じ結果です。他のアプリソフトは問題なく作動しているのですが、修復方法教えてください。作業内容は外部変形で面積計算を各レイヤに書き込みしている途中でした。半分解決しました。
新規フォルダーにBAKファイルをコピーして再現してみたらエラー症状はなくなっていまし
しかし面積算定を各レイヤにするとこのようなことになるのは当方だけなのでしょうか
あせって何度も投稿させて頂きましたが、おなじことをしたらまたなるのか
きになります。51cを使用しています。
今突然アプリケーションエラーが出て
> ”エアーログを作成してます。”と表示されJWWが消えてしまいます。> OSの修復をして、JWWも削除し再インストールしてみましたが同じ結果です。> 他のアプリソフトは問題なく作動しているのですが、修復方法教えてください。> 作業内容は外部変形で面積計算を各レイヤに書き込みしている途中でした。単に、外部変形側でのエラーかもしれません。
外変名を記載していただければ、同じ外変を使用している方からの返信が
付きやすいかと思います。また、アプリ側でのエラーであれば、OSの再起動くらいで充分だと思います。その後同じように作業してみましたが、支障ありませんでした。
”外部変形名を記載したらと、、、云われますが、フリーで使用させていただいて
ただ当方の誤操作だけでエラーが生じた可能性があるので書けませんでした。今はそのようなこともなく作業完了しました。お騒がせいたしました。> その後同じように作業してみましたが、支障ありませんでした。
> ”外部変形名を記載したらと、、、云われますが、フリーで使用させていただい
> てただ当方の誤操作だけでエラーが生じた可能性があるので書けませんでした。> 今はそのようなこともなく作業完了しました。> お騒がせいたしました。解決されたようで、なによりです。フリーで公開されている外部変形でしたら、名前くらいなら記載されても問題ない。かと思います。
(というか実行されている外変がわからないとエラー検証のしよう
もっとも、コードなどの記載は、外変プログラムのヘルプなどの転載事項などをよく確
認されたうえで慎重に行うべきものと思いますが
このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
グレーにしたくないのに
教えてください。
プロッタ印刷をすると白黒で印刷されるはずの図面がグレーになって
もちろん印刷プロパティでグレー諧調にもしていません。メーカーに確認してもらってプロッタに異常がないのがわかりました。
社内LANでつながっているので他のパソコンから印刷すると、ちゃんと白黒で印刷され
なぜ自分のパソコンだけグレーになるのか教えてください。> なぜ自分のパソコンだけグレーになるのか教えてください。
そのPCだけそういう設定にしてあるからでしょうね
印刷コマンド表示でコントロールバーの □カラー印刷 のチェックを外してください。
これでとりあえず白黒で印刷出来ると思いますよ
いいえ、カラー印刷のチェックは外しています。それでもグレーで出力されるんです。
私よく間違えるんですが、レイヤが表示のみになっていないでしょうか
はずしてたらゴメンなさいね
> いいえ、カラー印刷のチェックは外しています。> それでもグレーで出力されるんです。