やはり外壁であってもロッ
クウール+シールじゃないでしょうか
溶接部分の錆止めは錆止めスプレーで吹く。
程度では駄目ですかね
直接雨がかりではないし
これを見ている方で、S造に詳しい方、いらっしゃいませんか
ロックウール充填ですね
了解しました。
これで区画の欠損を無くせるわけですね
ありがとうございました。はっとしました。これまで開口部周りは在来のモルタル詰めでOKとしてきました。ら開口部周りの補強アングルは上下階の梁に一般的には溶接した構造であり工法に係らず。
良しとしてきたものですが、スライド工法等の主旨からすると開口部周りは無視した事に
なる訳ですね
ALCメーカーもシールの耐火性の問題からか、開口部補強方法は触れてい
ますが、ご指摘の部分については詳細図を開示していない様に思います。
一度メーカーに
問い合わせたら良いと思います。私も問い合わせることに致します。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]わけがわかりません。
移動・複写等のある、左ドラッグ下でできるはずの「削除範囲」
がいきなりできなくな
作図するにあたって、非常に便利な機能だなーと思ってたのに
原因がさっぱりわかりません。どなたか、教えてください。よろしくお願いします。
これって、【除外】の事かな
範囲の追加や除外の話でしたら、起動したときに左上の線数表示の箇所で
↑ の箇所が【:】で有る場合はコマンドの変更モードに
成っていますので、この緑の領域から左ドラックで
作図領域に移動すると【|】に切り替わりますよ
外していたらすいません。「除外範囲」のことです。ありがとうございました。原因が解り、今までのマウスの動かし方で切り替わってたみたいです。(素人がなれてく。
ると、こんなとこで躓くんですね
今後とも、宜しくお願いします。
追加範囲の応用
当たっていましたか
よかったですね
ついでに、この絡みでのテクニックを伝授しますね
ハッチの時いきなり右方向のドラッグで範囲指定すると、結構複雑な図形も指定できますよ
特に円がらみには便利です。ハッチはよく使いますのでいーこと聞いちゃった。これで、さらに作図速度が速くなります。応用まで伝授して下さって、ありがとうございました。今後もよろしくお願いします。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 親記事をトピックトップへ ]このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
ハッチはよく使いますのでいーこと聞いちゃった。これで、さらに作図速度が速くなります。応用まで伝授して下さって、ありがとうございました。今後もよろしくお願いします。
追加範囲の応用
当たっていましたか
よかったですね
ついでに、この絡みでのテクニックを伝授しますね
ハッチの時いきなり右方向のドラッグで範囲指定すると、結構複雑な図形も指定できますよ
特に円がらみには便利です。「除外範囲」のことです。ありがとうございました。原因が解り、今までのマウスの動かし方で切り替わってたみたいです。(素人がなれてく。
ると、こんなとこで躓くんですね
今後とも、宜しくお願いします。
これって、【除外】の事かな
範囲の追加や除外の話でしたら、起動したときに左上の線数表示の箇所で
↑ の箇所が【:】で有る場合はコマンドの変更モードに
成っていますので、この緑の領域から左ドラックで
作図領域に移動すると【|】に切り替わりますよ
外していたらすいません。わけがわかりません。
移動・複写等のある、左ドラッグ下でできるはずの「削除範囲」
がいきなりできなくな
作図するにあたって、非常に便利な機能だなーと思ってたのに
原因がさっぱりわかりません。どなたか、教えてください。よろしくお願いします。[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
社寺建築の三門等の彫刻部のCADデータをどなたかお持ちではないでしょうか
く際の手本にさせて頂きたいのですが・・・
桂さんのサイト「CADで役立つ図形データー集」のコンテンツの中に(ずーと下の方)に
寺社建築としてまとめてありますが、ご希望のデーターが有るか探してみてください。
説明不足で大変申し訳ありません・・・
社寺建築の詳細部のCAD図面を探しております。
いろんなホームを見ておりますが、なか
なか見つけることが出来ません。お助け下さい。
>説明不足で大変申し訳ありません・・・
だから何が欲しくいらっしゃるのですか
漠然としていて良く解りません。
marusanさんご紹介の所にいろいろ在るではありませんか
(但しほとんどが
そこから以降のご希望を説明してください。
niftyでいらっしゃらなかったらお近くのお友達から・・・
山門の彫刻(木鼻象、笈形、蛙股、懸魚他)を探しております。大変説明不足で申し訳ありませんでした。宜しくお願い致します。前述のものまさにそれに当てはまると思います。
なかなかすばらしい図形がありま
桂さんの所もどうもその辺がありそうなのですが、ほとんどNotFoundです。
vectorトップページから検索してもヒットはするのですがアクセスするとやはり
きっと掲載を辞められたのだと思います。
「施工図の時の参考」とありましたが、CAD図形でなければ意味がありませんか
書籍で良かったら
近藤豊・編 光村推古書院 発行 古建築の細部文様 なかなか良いものです。ご存じでしたらごめんなさい。
出来ればCADがあればよいのですが・・・
県工事の為、フロッピー又はCDの提出
となるので探しております。かなり難しいとはわかっておりますが、お願い出来ないでし。いろいろ探しましたが、やはりありませんでした。CADで書いてみます。
みなさん、あり
がとうございました。
余計なお世話かもしれませんが、niftyでアップされていたデータの件
作者様と連絡とれて転送を了承していただきました。
もしぽりぽりさんがこのBBSにメールアドレス公開するお気持ちがあれば私の方から
お送り出来ますがいかがですか
ただ添付メールになりますからウィルスメールにはくれぐれもご注意を
というよりウィルス対策されていないならおやめになった方が賢明かも
作者様はniftyでは無料アップされていたのですが昔の事で、最近はHPで有料にされ
ていたのだそうですが、ほとんど入金されない為掲載をおやめになったそうです。今回はnifty経由で転送と言う事でOKしていただきました。
と言う事でいかがですか
私も過去にお寺を設計させていただいた事があり、その時の苦労を思うと人ごとで
余計なお世話と思いつつ・・・と言うところです。
でももう諦めてこのレスごらんにならないかな
データの作者様にはこの場をお借りしてお礼申しあげます。rasさんありがとうございます。メルアド公開しますので、宜しくお願い致します。作者様にもこの場をお借りしてお礼申しあげます。宜しくお願いします。rasさんありがとうございます。メルアド公開しますので、宜しくお願い致します。
作者様にもこの場をお借りしてお礼申しあげます・・・
お役に立てますように
rasさんありがとうございました。早速使用させてもらいます。
お礼のメールも送ってお
本当にありがとうございました。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
変な音が・・・
5年のマンションで水滴が落ちるような音がします。5階建てでRC造です。うど今ごろの明け方や夜中に出るので、排水管・通気管あるいは換気パイプの結露と思う。けどイマイチ自信がない。
もしこれらの管の結露としたらどのような対策があるのでしょ
どなたかご教授お願いします。
照明器具の音ではないですか
「Naちゃん」さん「変な音」とはどんな音
具体的に表記されないのでレスも
マークになるのでは
ポッタンポッタン、カーンカーンとかピチャピチャとか擬声語的記
述にするとレスを受けやすいのでは
この時期って言うのがキーポイントでしょうか、結露の可能性が高いと思います。
音のするあたりが外壁近辺、ダクト類の経路上であるなど
結露だとしたら断熱などの処置が必要ですね
下地の中や隠蔽部で結露しているなど後々
照明器具の音ではなく、又、石油ストーブを使用していて、室外機はありませんで
音は「トン、トン、トン」か「トーン、トーン、トーン」のような音です。
仕方はこれしか思い浮かびません(なさけないことですが・・)
外部に面した壁からの
音ですが、その近くには、排水パイプ等もトイもありません。
ただ、対面の壁つたいの天
井に台所の換気が通っています(スパイラル管ですが、断熱処理等はしていません)
の管の全長が約8Mぐらいあるので、この管内に結露を起こしたのではないかと思ってい
天井を壊したりしないで管内結露を防ぐ方法はないのか、思いあぐねています。私も過去に出会ったことのある現象だと思います。5階建ての何階でしょうか、発生する。
時間は深夜(周囲の騒音がなくなった時)と考えられますが
又音はトーン・・・・トー
ンではないでしょうか(・・・は間があると言う事ですが)
既にお分かりのことと思いますが、天井内部を視認し原因を特定しないと根本的解決には
ならないということでしょうか
天井内ふところがあれば天井点検口を取り付けてそこか
らの点検ということになれば大した費用も掛からないで原因の特定が可能かと
> 台所の換気が通っています(スパイラル管ですが、断熱処理等はしていませ
> の管の全長が約8Mぐらいあるので、この管内に結露を起こしたのではないかと思
ってい ます。
スパイラル管が原因と想定すれば、排出口に風圧シャッター付きフードを取り
付けるか、24時間換気機能付き換気扇を取り付ける方法により、外気がスパイ
ラル管内部に入りにくいようにすれば結露は少なくなるのでは
私の場合の解決、結露による現象であれば結露水が住戸内に出現しなければ排水管内部で
あり心配ないことを説明し納得してもらいました。
又他の原因として考えられるダクトの
熱による膨張収縮による摩擦音であることも考えられる事を、合わせて居住者に説明し安
心して頂きました。
音だけであれば居住者に納得いく説明をして解決することが良いと考
表面に影響ある現象が現れない場合、あれこれ手を加えて原因が特定できない結
果の説明の方が居住者に不安を与えるような気がいたします。皆さん、いろいろアドバイスありがとうございます。先日壁をはがしたりしてみました。が、天井のSP管は音の原因ではありませんでした。
そして思いのかけないところから音
が聞こえてきました。
電気・電話・TVのコンセントのプレート付近から音が出てきて、プレートをはずしてみたところ、電話の埋設管(フレックス管と言ってたかな・・・)か
ら聞こえてきました。
この埋設管は、廊下・洗面所をはさんで洋間がありますが、その洋
間の電話の取り出し口につながっているだけで、管の中は、電話線が入っているのみで他
には何も入っていません。
何か音の発生源がこの埋設管に触っているか近接しているため
に音を拾っているのではないかと思い、近々洗面所の床をはがしてみます。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
店舗の設計・施工
店舗の設計・施工を主に行っております。ご興味等ありましたらご連絡頂けたらと思います。このトピックに書きこむ。入力内容にタグは利用可能です。投稿に関する条件を設けましたので必ずお守り下さい。投稿文中に会社名又は屋号・所在地・電話番号・責任者のお名前・Mailアドレスをお書き下さい。ホームページで会社又は組織の概要・案内をされている場合はリンクして下さい。投稿者が不明な場合は強制削除いたします。過去に投稿されている方も削除いたします。■お願いです。記載無い場合は削除させていただきますので再度投稿して下さい。閲覧者はこの掲示板に返信投稿ができません。不適切な投稿は管理者の独断で削除いたします。営業内容不明のものは管理者の独断で削除いたします。この掲示板はタグが利用できます。親記事投稿者のみ返信が出来ます。紹介したい製品などの画像をUPできます。他人を中傷する記事は管理者の判断で予告無く削除されます。半角カナは使用しないでください。文字化けの原因になります。名前、コメントは必須記入項目です。記入漏れはエラーになります。削除キーを覚えておくと、自分の記事の編集・削除ができます。URLは自動的にリンクされます。あなたがご利用中のIPアドレスは記録されています。【Cookieを受ける】にされていないと投稿できません。なりすまし防止のためですので宜しくお願いいたします。トピックを作成した時の削除キーでのみ返信ができます。
└> 関連するレス記事をメールで受信しますか
1) 太字の拡張子は画像として認識されます。2) 画像は初期状態で縮小サイズ250×250ピクセル以下で表示されます。
3) 同名ファイルがある、またはファイル名が不適切な場合、ファイル名が自動変更されます。5) ファイルアップ時はプレビューは利用できません。/ (半角8文字以内/トピック追加には削除キーが必須です。BOX/ 最初の質問者が解決したらチェックしてください。[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
線記号変形で
排水管用の記号はありますが、汚水管記号(半円を使ったようなもの)が使える方法は
ありませんか
自分で作れるのか、何かファイルがあるのか、僕が知らないだけなのか
教えてください。
答えになってるかわかりませんが、やってましたよ
自分で線記号変形を作成できるプログラムも載ってましたので
参考に見てはいかがですか
下記はJW標準の排水記号を×0
7したしたときの半円部分のみを作図する。
作り直すのは結構面倒なので、これも実は面倒ですが継手変形の後に部分のみ
再度変形させます。大きさが気に入らない場合は再度数値調整してください。若しくは2行目に700or800の指示コードで任意の倍率にして下さい。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 親記事をトピックトップへ ]このトピックに書きこむ。入力内容にタグは利用可能です。投稿に関する条件を設けましたので必ずお守り下さい。投稿文中に会社名又は屋号・所在地・電話番号・責任者のお名前・Mailアドレスをお書き下さい。ホームページで会社又は組織の概要・案内をされている場合はリンクして下さい。投稿者が不明な場合は強制削除いたします。過去に投稿されている方も削除いたします。■お願いです。記載無い場合は削除させていただきますので再度投稿して下さい。閲覧者はこの掲示板に返信投稿ができません。不適切な投稿は管理者の独断で削除いたします。営業内容不明のものは管理者の独断で削除いたします。この掲示板はタグが利用できます。親記事投稿者のみ返信が出来ます。紹介したい製品などの画像をUPできます。他人を中傷する記事は管理者の判断で予告無く削除されます。半角カナは使用しないでください。文字化けの原因になります。名前、コメントは必須記入項目です。記入漏れはエラーになります。削除キーを覚えておくと、自分の記事の編集・削除ができます。URLは自動的にリンクされます。あなたがご利用中のIPアドレスは記録されています。【Cookieを受ける】にされていないと投稿できません。なりすまし防止のためですので宜しくお願いいたします。トピックを作成した時の削除キーでのみ返信ができます。
└> 関連するレス記事をメールで受信しますか
1) 太字の拡張子は画像として認識されます。2) 画像は初期状態で縮小サイズ250×250ピクセル以下で表示されます。
3) 同名ファイルがある、またはファイル名が不適切な場合、ファイル名が自動変更されます。5) ファイルアップ時はプレビューは利用できません。/ (半角8文字以内/トピック追加には削除キーが必須です。BOX/ 最初の質問者が解決したらチェックしてください。多数のご来場有難うございました。開催当日の様子を弊社HPに掲載しておりますので、よろしければご覧ください。
未来をのぞく住宅展開催
〜あなたらしいすまいづくり成功の秘訣、一挙公開〜
こだわりのすまいづくりに関する、見たい、知りたい、感じたい情報が満載の【未来をのぞく住宅展】を岸和田市で開催します。
【問い合わせ】
詳細は弊社HPにてご確認ください。[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
コピー→貼付けで文字サイズ変更
こんにちは、いつも利用させいます。大変初歩的な質問かもしれません、過去にもありそうでお許しください。
コピー、貼付けでスケールが違うときに文字サイズも変更したいのですが、(作図属性設定ダイアログ内)文字サイズ変更にチェックしても変更できません。
環境設定の問題でしょうか
一度同じスケールグループに落として、スケール変更→文字サイズ変更にチェックにす。
るとできるのですが・・・操作が多くて(T_T)
機能は有効だが、貴殿の考え違い
異縮尺グループ間のコピペで、文字の大きさを追従させるには、縮尺変更の文字の
大きさ・・・のところで、変えるしか有りません。
複写・貼り付け時に「文字も倍率」できる機能は、あくまで、同一縮尺間のコピペ
に有効な機能だと思っておいて間違いないでしょう
機能は、異縮尺グループ間でも働いてはいるのですが、倍率を掛けない限り目に見
える変化はおきないので、事実上、機能しないのと同じことになります。錯覚してしまうところですが、良く考えれば当たり前のことです。
貴殿の考え違い
その様ですね
ありがとう御座います。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]範囲選択をすると必ず基点が中心になります。
DOS版のように、その都度、指定をしたいのですが、基点が最初に中心に来るのを解除する方法がありますか
基準点の設定については、どこかで設定する必要がありますよね
それを先にやるか、あとにやるかの違いでしょうからあまり気にしない方が良いのでは
DOS版より一手多くなりますが、私の場合は範囲確定後
上部コントロールバーの基点変更ボタンをクリックして
好きな基準点を指示します。
DOS版のようにとの事でしたが、失礼な回答だったかも
範囲選択後の基点変更が面倒
ありがとうございます。
やはりできないんですね
一手増えるのはわずらわしいと思ったんですが、↑↑ついでにすみません、ここらへんのところもう少し教えてもらえますか
[鉛直・円周点]がでるのですが
> 一手増えるのはわずらわしいと思ったんですが、確かにね・・・
やはり慣れですね
> ↑↑ついでにすみません、ここらへんのところもう少し教えてもらえますか
> [鉛直・円周点]がでるのですが
移動/範囲コマンドなどの範囲確定時に出来ます。なぜか範囲コマンドでは出来ません。なるほど、できました。
クロックを使いこなせれば、それほど面倒ではないですね
ありがとうございました。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
BAKを作成したくないのですが設定方法がありますか
ご指導願います。
BAKを作成したくないのですが設定方法がありますか
何らかのアクシデントで何時間もの作業をやり直す事を防ぐ物なので、もしそれをやると、将来、絶対に後悔する時が来ます。
不要というので有れば、一連の作図作業が終わってから
エクスプローラでまとめて削除する方法をお勧めします。方法は知っていますが、私は絶対にやりたくない設定です。
jwfというフォルダがありますか
あればその中
の次の所を設定しなおしてください。
BAK」のバックファイル作成
BK9」のバックアップファイル作成
BK9」の順に古いファイルになる。# マイナス値の場合は A,Bドライブのバックアップファイルは作成しない。
でも、バックアップファイルは間違って上書きしたときなど、必要なときがあると思うの
で作成されるように設定しておいたほうがいいと私は思います。
メニュ-バ-の設定→基本設定→(1)タブの「バックアップファイル数」で
設定出来ます。
(環境設定ファイルでも設定できます)
何か起こったときの事を考えると残されている方がいいと思いますが
BAK ファイルをエクスプローラで簡単に一括で消す方法を書いておきます。
エクスプローラを起動、左側欄で、JWWデータを保存したフォルダを左クリック
右側欄にファイルの一覧が出ている状態で、右側のそのフォルダの所で右クリック、出てくるメニューの中から「検索」をクリック
検索画面で「ファイル又はフォルダの名前」欄に *
ボタンをクリックすると、そのフォルダにある *
BAK ファイルが全部出てくるので、そして削除です。ご存じで有れば、お許し下さい。将来のあなたに恨まれたくはないので、JWWの設定の方は書きません。
ユウキさん、古川さんやめぐめぐさんの書いておられるとおり バックアップファイルは
設定しておいたほうがいいと思います(私はたびたびお世話になっております)
Yayoiさん・古川さん・めぐめぐさん、ご指導ありがとうございます。
JWWのファイルは昼食前と退社前にもうひとつのHDに保
存しますので、何かあった場合でも最小限にとどまります。の意見を受けとめ慎重に作業したいと思っています。ありがとうございました。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
プロッター出力時の文字の太さ
かなり困ってることがあるので、教えてほしいです。
印刷時に文字が太くなるので、それを細くするにはどうすればいいのでしょう
どなたかやり方のわかる人が居れば、教えてほしいです。よろしくお願いします。
プロッタのメーカー及び機種は何でしょうか
どの程度の細さを希望されているのかは分かりませんが、依存するので、フォントを変更するしか有りません。JWWで細めのフォントを指定するか、プリンタに内蔵フォントがあるのなら、プリンタの設定で代替えフォントの設定をする事も可能でしょう
有料なら様々なフォントが有りますし、第一水準だけでよければ、極細フォントが
無料で公開されています。
更に細くと言うのなら、文字を疑似線に変換する方法も
とりあえず、それをまず、確認されてはいかがでしょうか
まさかとは思いますが、太字にチェックが入っているという事はないですよね
フォントですか・・・ん〜試してみたが、あんまり変化がないですね・・・
どのフォントが極細なんでしょうか・・・良かったら、教えてもらえないでしょうか
素人な質問で申し訳ないです(汗)
下記の所にあります。これ以上に細く、線文字にしたいのなら、文字を線に変換するしか有りません。DOS版の疑似線文字相当の外部変形を私のHPで公開しています。解決しました。
ん〜フォントで線の太さがこうも違うものなんですね
しかも、こんなに早く答えてもらえるなんて、感激です。本当にありがとうございました。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
トラバース測量について
トラバース測量ソフト(gtrav01)を使用して、計算、作図を行なったのですが
「しばらくお待ち下さい」のメッセージが出て、未実行の表示が出ます。
配布ファイルに問題のあることは以前から報告受けていたんですが、他にも
ライブラリのバージョンなどの問題がいくつかあって動作しない状態でした。11βを うちのライブラリコーナーに上げておきましたので、お試しください。11βをインストールして、作図することができました。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
液晶画面はいいですか
今度、目のことを考え液晶画面を購入しようかと思っているのですが、購入時の注意事項
があったら教えてください。ものによっては、文字や線がはっきりしないと聞いたのです。
が、本当ですか
cadの使用に支障ない液晶画面はどんなものでしょうか
Windows版のソフトで液晶を使用する場合は特に問題なないです。
ただし 液晶によってはドットピッチが荒かったりしますので販売店でよく見て
選んで下さい。
CADの場合は繊細は線などが要求されますので・・・
(液晶によってはWinodwsでの表示でもちらついている液晶もあります)
参考として下さい。
インターネットで探してで購入しようと思っているのですが、その際、実際には画面を見
ることができません。
製品の仕様のどこを見れば程度の良し悪しが分かりますか
UXGAに越したことは有りませんが価格が高すぎるので、まだ時期でないと思い
価格は6万円前後で、どれでも似たようなものです。
解像度は、1280x1024に固定して使用することのなりますので、それに対応したビ
デオカードがパソコンに実装されている必要があります。
解像度を落とすと、いくらSXGAのモデルでも、文字などがきれいに表示出来ま
言い換えれば、液晶ディスプレーの性能は、ビデオカードの性能に左右され
液晶はリフレッシュしないので、チラツキがなく、視覚的には良い事ばかりです。
が、難点といえば、気温が5度以下程度になると、朝、起動してしばらくの間、液
晶がにじんだ感じで、スクロールすると画像が流れます。
の場合も、陰極線が屈折して、表示領域が乱れますので、双方とも同じかな
ビデオカードは詳しく分からないのですが、現在CRTで解像度1280X1024で見れれば大
丈夫でしょうか
なっていますが、よいでしょうか
SXGA液晶モデルでは解像度的には問題有りません。17インチSXGA液晶モデルでは解像度的には問題有りません。ですがその上の、19インチUXGA液晶は使用できないかもしれません。
ま、これは当
面、対象外なのでよろしいかと・・・
だた、そのビデオカードでは、3Dレンダリングや3Dゲームなどには非力すぎ
このような3Dアクションの使用が無いのなら十分です。皆さん、ありがとうございました。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]作業時間について解る方がいたら教えて下さい。
過去ログを調べたのですが無かったもので・・・
よろしくお願いします。> 作業時間について解る方がいたら教えて下さい。
ファイル自体に作図時間の情報が含まれているんですが、それを確認する方法という事で
有れば、埋込文字で、 &T と言う文字を書いておけば印刷されるし、基本設定 → 一般
(2) で「プリンタ出力時の埋め込み文字を画面にも変換表示する」にチェックを入れてお
けば、画面上でも確認出来ます。JWFでは以下の項目です。
> ファイル自体に作図時間の情報が含まれているんですが、それを確認する方法という事
> 有れば、埋込文字で、 &T と言う文字を書いておけば印刷されるし、基本設定 → 一般
> (2) で「プリンタ出力時の埋め込み文字を画面にも変換表示する」にチェックを入れて
> けば、画面上でも確認出来ます。古川さん 有り難うございます。
埋込文字という手があったのですネ
JWFでは以下の項目です。JWFの法もやって見ました。また、よろしくお願いします。> 作業時間について解る方がいたら教えて下さい。解決しました。有り難うございました。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
先ほど表題()を書き忘れてしまいました。困っています。
ラスベク変換図面をトレースしたいのですが
線~マーク~文字 など不鮮明で原図とはかけ離れています。
皆さんこれをトレースされていて当たり前のことなのでしょうか
(すいません 失礼な事いってるかも)
そこで変換せず呼び込みの状態で線色を替えてトレスしてますが
突然元図がパッと消えてしまいえ-ッとなってしまいます。
消えた元図を戻す方法はないものでしょうか
> 困っています。
ラスベク変換図面をトレースしたいのですが
> 線~マーク~文字 など不鮮明で原図とはかけ離れています。
> 皆さんこれをトレースされていて当たり前のことなのでしょうか
> (すいません 失礼な事いってるかも)
> そこで変換せず呼び込みの状態で線色を替えてトレスしてますが
> 突然元図がパッと消えてしまいえ-ッとなってしまいます。
> 消えた元図を戻す方法はないものでしょうか
もうちょっと詳しくお願いしたいのですが、「変換せず呼び込みの状態で」とあるのは、画像として貼り付けたという意味ですか
その画像の種類は何ですか
どのような操作で元図が消えましたか
詳しい状況が把握できませんが何か画像データをJw_winに取り込んでその画像を
などってトレースしていると考えていいのでしょうか
であれば 画像ファイルは参照しているだけ(Jw_winは表示しているだけ)なので
この画像ファイルを別な場所に移動したり削除したりするとこのような現象に
作図に使用していた画像を削除していないのであればその画像の左下をクリック
して画像ファイルがある場所を指定できます。詳細は下記をたどって下さい。
画像デ-タの読み込み・移動・複写・拡縮
の順にクリックしてください。
説明が難しいのですが
1・・ハイ そうです。3・・縮少、拡大の操作の時がほとんどです。
やはり画像ファイルは参照しているだけなのですね
画像ファイルがある場所を指定して消えた元図を呼べるということですか
上達への近道を良くみなおしします。有難うございました。
> 説明が難しいのですが
> 3・・縮少、拡大の操作の時がほとんどです。
質問をまとめると、「外部変形を利用して、画像貼付しその上からトレースしていて拡大縮小などを行
うと、トレースした線が消えてしまう。
ということでしょうか
それとも、貼り付けた画像だけが消えてしまうということでしょうか
後、お使いの外部変形など差し支えなければ教えていただけると、同じような現象の方から返信がつきやすかと思います。
また、外部変形ではなく直接、文字コマンドの「文読」から画像を貼り付けた場合
はどうでしょうか
質問ばかりですみません。
消えてしまうのはトレスした図面ではなく
貼りつけた画像が消えてしまうんです。
レイヤーの 0 には右上に(文字がある)赤が表示されていながら
何も無くどうなっているのかサッパリなんです。
文字の分読みから画像を呼べるんですか
やってみましたが呼べませんでしたヨー
まだ始めたばかりで要領が悪く御免なさい。lzhを使用して下さい。
00 では私の環境でもうまく動作して
SPI を解凍して使用して下さい。
また C:\WINDOWSフォルダなどにスージープラグインがある場合は一度削除して
から試してみて下さい。lzhを使用して下さい。試してみます。有難うございました。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]地下ピットについて教えてください。私は建築の現場で管理をしています。
今回、地下ピットのある現場に従事することになったのですが・・・あまり経験が
無く、どのように計画をしてよいのかわかりません。
耐圧版の水勾配に対する考え方や、湧水ピットの防水の考え方など、基本的なこと
から教えていただきたいのですが、皆さん宜しくお願いします。また、専門書等でよいものがありましたらおしえてください。地下ピットと言ってもピットの用途によって色々です。大抵の場合、ほとんどのエ
リアが湧水ピット
土中の水(雨水)が躯体の隙間からピット内に浸入してくるか
ら湧水ピット
その大部分に設備配管される事が多く、配管ピットと呼んでしまっ
建築的には湧水ピットというくらいですから「水は入ってきて当たり
前」が前提なので防水の必要はありません。
そして地中梁で区切られたピット内を
連通管でつなぎ、どこか1箇所以上のピットに釜場を設けてそこから湧水ポンプで
排水する計画となっているはずです。
この釜場にピット内の水が全て集まるように
するために、ピットの床に水勾配を取るわけですがこれがなかなかうまくいかない。
耐圧版CONを打設する際に、地中梁のSTPに勾配なりのレベルを出して
おいて打設すればいいのですが、例えば1つのピットが5m角で一番釜場まで遠いピしまう計算になるわけです。
コスト的にも、その後の地中梁型枠建込みの加工的に
も非現実的ですよね
ただ、マンション建築等だと実際にデベに水勾配を要求され
ではどうすればよいか
まずは設計者に水勾配についてどう考えて設計したのか確
認することです。
その回答と合わせて、現実的に無理であることを施主に説明して
了解を得ることでしょう
(ちなみに先ほどの例だとCON天のフカシ分だけで62
ただ、まるっきり水の流れを考慮しない施工というのもまずいので、1ピットのレ
ベルは水平とし、1ピットごとにレベルを全体に5mmずつ上げていくのがいいと思
これですと、1つのピット内ではその不陸により多少水は溜まるものの、全体としては水は釜場に向かうし、先ほどの10ピット目でも50mmしかCON天は上が
りません(コストにして7
5万円の増で抑えられる)
湧水ピットに多少の水が溜
まることは良しとしていいのではないかと私は思います。他にも溝を作る方法とか、人によっていろんな工夫をしていると思います。
建物なら、それはそれで勾配を取ってしまえば一番いいと思いますが
湧水ピット以外では雨水ピット(雨水貯留槽)がありますが、これも防水の必要は
ないと考えます。
雨水を一時的に溜めてポンプで排出するためのものですから、自
然に土中に染み出ても問題なし
また湧水ピット側に漏れても、湧水として排出さ
れるのでこれも問題なしです。
厳密に言えば構造的にはあまり良くないのでしょう
が、総合的に考えて(安全性、費用対効果など)防水必要なし、が現在では一般的
あとは消火水槽や防火水槽など、水をずっと溜めておくピットは、設定された水位
以上までは完全に防水する必要があることはいうまでもありません。
ピットの上部に居室がある場合不透水系の断熱材を打ち込む事と、基礎梁の上部側にφ50
程度の連通管を明けておく事も大事です水位が上昇した時に上部のスラブを持ち上げよう
とする力が作用し上部スラブの上端にひび割れを発生することがあります。アドバイスをありがとうございました。
地下ピットについての考え方や、施工の方
法も計画が出来そうです。建築図面を見ると、ピットの壁際に排水溝を設けてあり、連通管で繋いでいます。
しかし、排水溝で水を釜場まで導こうとすると、かなり床に勾配をつけルことにな
りますから、設計者と協議して施工計画を立ててゆきたいと思います。
いただいた文中に「ピットの床は水平で、ピットのレベルを5ミリずつ上げて行
く」という方法を提案してみようと思います。ありがとうございました。ピットの壁際に排水溝があり、それを連通管でつないでいるのであれば、1つのピット内でその排水溝に対して勾配を取るのもいいと思います。その場合、5ミリず。つピットレベルを上げていく方法よりも、各々のピット内で不陸により水が溜まる。ことがないのでいいかもしれません。レスのように排水溝に勾配をつけるとすごい。
ことになってしまうので、排水溝は勾配なしで押水により釜場に流れることとすれ
ば、排水溝の中だけに排水溝の不陸で水が溜まるということになります。
排水溝の深さを仮に50ミリとした場合、耐圧版全体を50ミリフカス事となるので非
排水溝を目地棒(幅・深さ共に20ミリ)程度としても機能的には問題
ないと思うので、その程度の深さで全体に耐圧版をフカシて、さらに1ピット内で
水勾配を取っても、仮に5m角のピットであれば1/100勾配で平均で45ミリのフカシ
(連通管は、詰まった場合を想定して最低2箇所は必要なので、壁際2箇所に排水溝
を取ると仮定すると1ピット内での水勾配の水上までの距離はピット幅の半分)と
なり、建物規模によってはこちらのほうが良いですね
問題は排水溝の型枠(目地棒等)をどうやって打ち込むか、です。
リバタ等で支持するか、土間屋さんに入れてもらうか
どちらにしても「ビシッ」
とはいかなさそうですが
私も参考になりました。排水ポンプの設置箇所に通気管を設ける事を忘れないようにして下さい。
それと湧水ピッ
トの水を完全に排水する事の必要性は私は無いと思います。
湧水ピットで地下水と絶縁
することが大切であると考えます。
又湧水ピット清掃点検の人通口や点検用マンホールが
必要で点検の為の照明用コンセントも地下貯留層では設ける配慮がしてあります。皆さん色々なご意見をありがとうございました。
本日、早速設計と打合せを行いま
設計では、ピットの壁際に100×100mmの溝を設けるように作図してありまし
たが、水量と溝を設ける事によっての不経済性や施工における不具合と施工要領の
悪さなどについての話を設けました。
)ピットの壁際には目地棒を設け、更に数スパンごとにレベルを変え
て(棚田状態ですね)施工する方法でまとまりそうです。とりあえず一安心です。ありがとうございました。[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
画面を大きくするには
以前は、CRTのモニターを使用していましたが、今回買い換えまして23型の液晶にしたところ
以前のようにJWCが画面一杯に出なくなってしまいました。
1/3位の大きさで表示されるの
通常の大きさにしています。
この作業が手間なのでJWCのプロパティで設定出来ないものかといろいろ試してみたので
変わりませんでした。
何か方法はあるのでしょうか
どなたか教えていただけない。宜しくお願い致します。こんなソフトは使える。
目的を達成できるかは不明ですが↓は如何でしょうか
ご返答有難うございました。
通常この様な事は普通にあるのでしょうか
液晶モニターだからでしょうか
23型サイズだから
私はどこか設定を変えれば以前の様に全体に画面が広がるのかと思っていました。
1をインストールしなと全体画面にはなら
ないのでしょうか
教えてください。宜しくお願い致します。
(DOS窓で動いているんですか
DOS窓で動いているのでしたら、ショートカットのプロパティで起動時の画面サイズを設
定できると思います。画面モード切替ソフトは必須でない。画面モードの切替ソフトは不要です。
JW_CADのショートカットのプロパティの互換性タグの
「640x480の解像度で実行する」にチェックを入れれば可能です。紹介の画面モード切替ソフトを使って下さい。不要の場合も考えられますが、現在の情報での最大限の回答です。
“JW_CADのショートカットのプロパティの互換性タグの
といただきましたが、プロパティにその様な項目がないのですが・・・
『プログラム』の“実行時の大きさ”を“最大化”・『画面』の使い方を“全面表示”にと
やってみましたが、変わりませんでした。
どこにあるのでしょうか
宜しくお願い致します。
もう少し確認して
手元に2000マシンが無いので比較できませんが
でも、tanakaさんの言われるショートカットでは
因みにショートカットのプロパティの「プログラム」タグの
「詳細設定」は
NTへ関連付けされています。成っていなければ、ショートカットが不正です。一端削除し、作り直して下さい。有難うございました。
どの様な手順でインストールされたか分からないのですが、多分前に使っていました98の
JWCをそのまま入れている様な気がします。
もう一度自分でインストールし直してみま
また分からない事がありましたら教えてください。有難うございました。
ちょっと待って
別に入れ直す必要は有りません。
ショートカット(pifファイル)だけ作り直せば
MS-DOSの画面はふつうには変更できません。それでも必ずしも動作するとは限りません。800*600の解像度での表示は専用16ビットドライバーが必要です。詳細は私のHPの作品集の紹介を参考にしてください。
液晶いっぱいに表示したい場合は
>以前は、CRTのモニターを使用していましたが、今回買い換えまして23型の液晶
>にしたところ以前のようにJWCが画面一杯に出なくなってしまいました。>1/3位の大きさで表示される。
DOS版JW_CADの画面が真ん中にこじんまりと表示されていると考えていいですか
であれば下記の方法で試して下さい。機種によっては必ずしも液晶いっぱいに表示されない場合があります。液晶いっぱいに表示されても比率の問題で間引きした表示になる場合があります。あくまでも疑似表示での対処になりますのでその点はご理解下さい。( ハード的な仕様とお考え下さい。ESCキーとF2を押すメッセージが出ます。
その時すかさず F2キー
を押してください。BIOS設定画面が立ち上がります。詳細-->画面設定を選択してEnterキーを押してください。してください。NECの場合は 画面プロパティで設定できます。そのかわり、640×480表示で擬似的にフル画面表示はできます。
(画質は・・・)
画面のプロパティの設定で「詳細」の中の「調整」でLCDオプションの
「イメージをパネルサイズに」にチェックをするとできます。トグルで画面が切り替わります。[その他のノート]ESCキーとF1を押すメッセージが出ます。
その時すかさず F1キー
を押してください。BIOS設定画面が立ち上がります。
すると画面の右側に
ESCキーまたは F10キーなどをを押して保存して再起動してください。補足) 拡大できても表示がきれいに表示されるとは限りません。大抵文字などが荒く(間引き, 引き伸ばした感じ)表示されます。ご返答有難うございました。
お恥ずかしいのですが、コンピューターのシステムについてウトイものですから、ご解答いただき
ました内容が理解できないのですが・・・
HPを見させていただいて理解してみます。有難うございました。また分からない事がありましたら教えてください。
宜しくお願い致
ご返答有難うございました。
デスクトップの液晶モニターなのですが
方法は同じで宜しいのでしょうか
またその場合どの方法に当てはまるのでしょうか
お手数をお掛けしまして申訳ありませ
んが、ご解答宜しくお願い致します。度々ご解答有難うございました。
コンピューターにウトイものですから分からないのですが“ショートカット(pifファイル)だけ
作り直せば”と言う事はどの様な手順を踏めば宜しいのでしょうか
教えていただけます。宜しくお願い致します。
>デスクトップの液晶モニターなのですが
方法は同じで宜しいのでしょうか
>またその場合どの方法に当てはまるのでしょうか
この方法はあくまでもマザーボードに搭載されているBIOSの仕様になります。方法は同じです。まれに専用ソフトがメーカーから配布されている場合もあります。使用しているパソコンの機種名と使用している液晶の型名を教えて下さい。補足) 機種によってはできない場合もあります。度々有難うございます。
こちらの内容で分かりますでしょうか
宜しくお願い致します。
基本的な事ですが
他のパソコンにあるプログラムはそのホルダーを
単にコピーしても、動作する場合が合っても不具合
が発生します。何故なら、コピー基に合わせた設定に成っているからです。
私のセットアップはJW_CADのホルダー以外へも必要ファイルを
納めますので、同じ事をしても動作しません。パソコンにウトイので有れば、最初にコピー基の設定をした。
人に連絡を取って、出来れば新しいパソコンへも設定して
もらった方が賢明です。
ショートカットの作成手順
pifをコピーします。・マイコンピューターからWindowsのホルダーを表示します。
pifは見えません)と言うファイルを
右クリックで選択し、コピーを選択します。・デスクトップの何も無いところを左クリックします。・同じようにデスクトップの何もない箇所で右クリックで、貼付を選択します。pifがコピーされました。・右クリックし、プロパティを選択します。・「プログラム」タグを選択します。・コマンドラインの項目の中へJW_CADのBATファイルへのフルパスを記述します。・実行時のディレクトリの中へJW_CADのホルダーを記述します。・実行時の大きさを「最大化」にします。・「メモリー」タグを選択します。それ以外は全て自動にします。・「画面」タグを選択します。・使い方の中の「全画面表示」を選択します。・「その他」タグを選択します。・「スクリーンセーバーを使う」のチェックを外します。・「他のプログラムの優先度」を最低にします。・「互換性」タグを選択します。・「ディスプレィの設定」の「640x480 の解像度で実行する」をチェックします。
※アイコンがMS-DOSのアイコンなので、もし変更したければ「プログラム」タグの
アイコン変更で好きなのを選択して下さい。出来たショートカットをJW_CADのホルダーへ移動します。・出来たショートカットを右クリックします。・切り取りを選択します。・マイコンピューターからJW_CADの入っているホルダーを表示します。・どのファイルも無い箇所で、左クリックします。・どのファイルもない箇所で、右クリックします。・貼付を選択します。以上で終了です。
・・・・う〜む、テキストのみで初心者向きに書くと
こんなに成っちゃう。
この手法以外でもショートカットは作成できるのですが、パソコンに
よっては旨くできない場合が有ります。640×480で画面一杯に表示出来ている・・・と読めます。画面一杯に表示出来ない場合・・・・と読めます。
このツリーは、画面のプロパティでいちいち
ので良い方法が無いか
の問い合わせでは無いのでしょうか
ひょっとして・・オプション設定
横レスです・・・大御所様を前にして
まず、jwのバッチファイルに記載されている。
オプションスイッチを確認したらどうでしょうか
それかこちらを参考にされてはいかがでしょうか
ええ加減な発言でしたらお許しください (;^_^A アセアセ
[このトピックに返信][ 親記事をトピックトップへ ]このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
拡張子DXFの前に注目
ファイル名に「
」(ドット)はついてませんか
もしついていたらファイル名から「
」を削除してみてください。> 『このファイル形式は対応してません』と受け付けられません。
この表示は、DXFのバージョンとか、元がMACとかは関係なく、ファイル名に原因が
あると思われます。
[ドット]が有れば削除するなら_とかに変更
してみて下さい。ハンドル間違えてました。
KMさんこんにちわ
ファイル→取出す→JW_CADで取出した方がよろしいかと思います。
わざわざDWGで取出す必要が無いと思いますが
どなたかご教示ください。
このファイルをJWWで読み込もうとすると
『このファイル形式は対応してません』と受け付けられません。JWWにてオープンでも、同じ結果です。
尚、同様に作成されたとされる他のDWGファイルは、DXFに変換→JWWで読み込みが出来ま
特定なファイルだけがこのような状態となります。回避方法ご教示ください。[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]屋上に丸環を取りつける、設計をしているのですが,
平面的にどのように取りつけたら
良いか判りません。
21mの正方形の平面だとして、1スパン7MのXY3スパンづつの建物だとしたら
どのように配置すればよいでしょうか
どなたかお教えください。Re[1]: 屋上に丸環を取りつける、設計をしているのですが,丸環を取り付ける理由は、外壁面のメンテナンスのためにゴンドラやブランコをつ。
るす際に利用するためというのが一般的だと思いますが、実際にそれらでメンテナ
ンスを行う業者によると、丸環は強度的に信用できないので怖くて使わないそうで
す(躯体埋め込み部分の穴にもし鉄筋が通されていなかったりしたらすぐ抜けてし
まうし、例え完全に施工されていても実際に使う場面ではそれを確認できないた。
パラペットがRCのアゴ形状であればアゴにはさんで固定する器具を、アゴな
しでアルミ笠木等の納まりであれば、機械基礎等を利用するそうです。は工具等を落とさないようにそれらを縛り付けるのに利用する程度だそうです。
すから、極端に言えば発注者との打ち合わせにもよりますが、アゴや機械基礎がう
まいことあれば、思い切ってなしでも良いと思います。
ただ、実際それもなんとなくまずいと思えるのであれば、上から降りていかないと
メンテ不能な面に@3000程度で設定すればよいと思います。RC造で丸環を打ち込む。
場合、そこからクラックを発生するので外壁の目地に合わせて入れるのがセオリー
で、その目地ピッチにあわせて@3000が親切です。
設置面はきちんと設計図に記載
すべきですが、大抵記載されてないので施工者が検討することになります。
お金も絡むので、箇所数は最低記載しておいてください(記載してなければどのみ
ち見積もり段階で質疑を受けます)
箇所数を記載すると言うことは設置箇所を想
定しなければできないはずなので、やっぱりそこまで記載すべきですね
くらいといった経験による方法もありですが、もし経験が浅く、極端に足りないと
なった場合は足りない分は設計者負担となります。極端に多ければ設計者のいわゆ
る貯金となりますが
以上施工者サイドの偏った意見かもしれませんが、施工者の考え方ということで参
考程度にしていただければ幸いです。Re[2]: 屋上に丸環を取りつける、設計をしているのですが,ありがとうございました。大変よくわかりました。3000ピッチでつけておこうと思います。
信用して使ってもらえないというのは切ないですねえ
Re[3]: 屋上に丸環を取りつける、設計をしているのですが,noteさんのご指摘どうりだと思います。
目的がメンテナンス用として今まで
多くの計画に組み込まれていますが、私は基本的にはつけないようにしています時たま減
額案対策的に扱う場合があります。メンテナンス屋さんに聞くまでも無く私自身が利用す。る気にはなりません。
というのは駆け出しの頃に製作取り付けの長期アルバイトをした経
験からもちろん国土交通省の標準取り付けに応じたものですが、物質の劣化を考えるとゾ
ーとします一時は自分の取り付けた丸環が根っこから外れて人間が落下した夢を良く見ま
まー非科学的でもいけないので計画に盛り込む場合には竣工時に耐力試験を求
めることも必要かと思いますが何トンぐらいかはチョッといまは解りませんが調査をして
こういう機会ですのでありがとうございました。
それから、メンテナンス以外に
考えられるのは緊急避難時に有効かも知れませんね
このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
文字の均等割付
お世話になります。
何行も文字が並ぶときエクセルのように
均等割付が出来ないでしょうか
はじめまして
ちょっと意味は違うかもしれないのですが、文字が整列できれば宜しいのでしょうか
それならば、外部変形でありますよ
『外変#50 ◆文字の整列◆』を使用させて頂いてみてはいかがでしょうか
DXFファイルや他のCADでの利用を無視していいのでしたら、JW特有の文字表現でできます。
を全角5文字分で表現したい時は
(・は全角の・です。
・が2バイト分かな・・・)
のような半角は1バイトと思うので半端ですよね
これを、ヤギP・・(全角5文字)にあわせるときは、(・・・は、最初2つが全角・で、最後の・が半角の・です。
最後に半角の・をもってこ
ないとうまくいきません。この内容は、こちらの資料館のJWWのWEBマニュアルで勉強いたしました。でも、解釈は私ですので、間違ったことかいてるかもしれません。ご興味あれば、そちらのマニュアルをご参照くださいませ。ちなみに、縮小均等割付もできます。^4ととか^5とかって書くみたいです。私は、納品先でファイル形式を変換される可能性があるのでこの機能は使いません。
重複しますが、例えば・・・
新築工事 → 新築工事・・・ と記述
4文字に・←(ひらがなで め のところですね)
をつけると4文字+1文字で5文字の均等文字になります。
↑こいつを半角で入れると
半角文字7文字+半角1文字の均等文字で合計8文字(全角4文字)
不足する分(追加したい分)に・を使って調整するという方法です。
が、DXFやその他に変換すると文字の向きがおかしくなったり、コンバータでやると1文字ずつ分解されたりしますのでご注意を
皆様 有難うございます。
DXFにて納品するので一寸無理みたいですね
でも教えて頂いた・・・なるほど 勉強になりました。均等割付ではなかったですが整列できました。有難うございました。
ヤギPさん、縮小均等割付で^4^5の様に打って字は縮小されたのですが、^が残って表示
消す方法はないのでしょうか
他人ですいません。
これだと4バイト縮めてさらに5バイト縮めたいのですか
1個以上入れると^4は記述したい文字と認識されます。
でしたら 縮小均等割付で^9 にして
となるように最後のモノのみ有効になります。
処理されるので連続記述も可能ですが
フォローありがとうございます。>^4ととか^5とかって書くみたいです。と書いたのがいけませんでした。「^4とか^5とかって書くみたいです」の書き間違いです。ごめんなさい。モカモ・・・すみません・・・なんとなくわかって下さいネ)に幅がちじむということです。
詳しいことは、先に書かせていただきました建築資料館のHPのトップから入れるマニュアルペー
ジに丁寧に書かれています。ぜひお読みくださいませ。説明が不足していても申し訳ございませんでした。ちーぱぱさん、ヤギPさんありがとうございます。分かりました。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]XP導入したら外部変形で袋文字ができません。ムページ通りにDOS版JWCADを導入し快適に動作しています。ほんとうにありがとうございました。ただ、今まで使ってきた外部変形による袋文字が使えなくなりました。
使えるようにしたいので、どなたか教えていただけないでしょうか
よろしくお願いします。してみて下さい。
コマンドプロンプトに切り替わらない場合は残念ですが現状のOSの状態では外変
は動作しないです。
XPに入れ替えたとありますがWin98等からのアップグレードですか
それとも新規の導入でしょうか
もう少しどこまで動作するかを教えて下さい。> してみて下さい。DOS画面になり上記の表示で止まっています。
> XPに入れ替えたとありますがWin98等からのアップグレードですか
> それとも新規の導入でしょうか
会社のパソコンを新規に入れ替えました。当社では7年前からJWCADを導入しました。となりました。
DOS環境での共有プロッター、プリンターでJWCAD上から印刷が今迄は出来まし
たが今回は難しい感じです。とりあえずJwwinで印刷しています。> もう少しどこまで動作するかを教えて下さい。どうぞよろしくお願いします。
JWW外部変形で袋文字
JWWをお使いでしたら、袋文字外変が有ります。
ちょっとフォントが荒いですが、下記は如何でしょうか
XPでの子プロセスについて
ちょっと前に話題にしています。687番をみてください。
WinXPで子プロセスの動作不具合のソフトが
入っていると駄目です。
但し、Windowsソフトのインストール時にシステム特権で
インストールしなかった場合は、動作不具合のソフトが
(通常はシステム特権に成っていません)
しかも、アンインストールしても後の祭りです(>_<)
子プロセスが動作しないとの事ですが、私の確認では
新規でもアップグレードでも、不具合対象ソフトが
入っているかの問題とシステム特権でのソフトの
インストールが鍵と認識しています。
GO32の設定は済んでいますか
失礼しました。>DOS画面になり上記の表示で止まっています。この為に動作しない物と思えます。↓を参考に設定してみて下さい。鷹さん色々とアドバイスありがとうございます。また、みなさんのアドバイス心より感謝します。> この為に動作しない物と思えます。> ↓を参考に設定してみて下さい。でとまってしまいます。パソコンに疎い中年親父にご指導ください。
何故続けないのでしょうか
そこまでは有っています。
忠告してあげれば良かったですかね
私の早合点でしたか
そのとおりです。やはり質問者とアドバイザーがほぼ同等の知識が無ければ御迷惑をかけるのです。これまでのみなさんの協力に感謝し終了とします。
もうちょっとなのに
橋を渡り終えそうな所まできて、止める様な行動は
応援のしがいが有りませんね
時間の取れた時でも、続きにトライする事を期待します。
子プロセスが起動しているのであれば
外変のBATファイルの内容をここに貼りつけてください。袋文字は特にスクリプトを使用していないので単独で動作します。
FONTフォルダを作成してフォントは作成しましたか
CFG の定義内容を教えてください。
袋文字設定の見本として
JGAWK使っていなかったんですね
今チェックして解った。
因みに私のを参考にできれば
このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]2本の平行な円弧の間を着色したい。いつもこちらで勉強させてもらっています。今回は、ソリッドで教えていただきたいことがあります。
2本の平行な円弧の間を着色したいのですが、簡単な方法は無いのでしょうか
現在は、ソリッドが2本の円弧からはみ出さないように
円弧を切断してから、弓形や円外側を使ってソリッドを
作成し、残りの隙間を直線で結んで作成しています。
できれば、ハッチングや面積測定での方法と同様な操作で
作図できれば良いのになと思いました。よろしくお願いします。まず、内側の円弧の半径を確認しておいてください。
ソリッド図形作成で、最初に Shiftキーを押しながらコントロールバーの「円・連続線
指示」を右クリックすると「円環ソリッド」という表示が出るとおもいます。
次に外側の円弧を左クリック、数値入力に先ほど確認してもらった内側の円弧の半径を入
力して OK でどうでしょうか
ただ、その二本の円弧の中心点は同一でないとダメだと思いました。質問内容が違っていたら、お許しください。ありがとうございます。
円環ソリッドは完全なドーナツ型しかだめなのかと勝手に
思っていました。これからは作業がとても楽になります。これからもよろしくお願いします。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
超初心者質問なので怒られるかもしれませんが、枠の中に網掛け
をしたい場合ハッチで
細かい斜め線を引く以外に、細かい点で塗りつぶすなんてことは出来るのでしょうか
ソリッドで着色してカラー印刷でモノクロプリンター(プロッター)で印刷すると
きれいに網掛けできます。yuuさんありがとうございます。ソリッドで着色してカラー印刷でモノクロプリンター(プロッター)で印刷する。
本当に申し訳ないのですが初心者向けに解説していただけますか
多角形→任意→ソリッド図形 任意色にチェック→色設定で色を選んでください。明るい色が薄くなります。網掛けをしたい部分を交点右クリックで囲み作図ボタンを押す。で囲まれた範囲に色がつきます 着色は0例やで行ったほうがよい。
後は印刷でカラー印刷にチェックを入れて印刷します モノクロプリンターでも網
掛け状態になります。
詳しくは下記サイトのマニアル ソリッド図形のところをよく読んで その他の機
能も使ってみてください。yuuさんわかりました。
こんな初心者にもわかるように丁寧に説明して頂いて本当にありがとうございましたっ
(yuuさんのとは別の方法です。
> 細かい点で塗りつぶすなんてことは出来るのでしょうか
まず、欄外に点を描きます。
範囲→その点を選択→選択図形登録
→ハッチ→ハンチングしたい範囲を選択→図形にチェック
→角度,ピッチ,間隔 に値を入力→実行
ピッチ,間隔があまり細かいと、図面のデータ量が大きくなり過ぎるかも・・・
Tさんありがとうございます。この方法でも出来ました。親切にありがとうございます。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 親記事をトピックトップへ ]このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
そういうことでしたか
余計なおせっかい、大変失礼申し上げました。
さて、肝心の答えについては、踏み板に不燃塗料とか塗った厚板を使用するとか、行政とご相談されてみて下さい。結果、大変興味ありますので、また教えてくださるとありがたいです。
(あつかまし
説明不足だったかもしれませんが、準防火地域の3階建ての住宅なので、主要構造部の階
段は30分の準耐火構造にしなければいけないのです。階段の件は、確認検査機関と相談してみます。ありがとうございました。
ササラ桁、段板などの構造上の階段を鉄製にし、化粧で木材の段板にすることは可能ではないでしょうか
ただし、確認検査機関とは要相談だと思います。木製階段の場合は告示以外知りません。
超余計なお世話で申し分けないのですが、木造3階建の住宅との事ですが、階段を準耐
火構造(30分)にしなければならない理由が、何かあるのでしょうか
そのへんの法的チェックをすべてされた上での、ご質問でしたら、ご無礼申し上げたこ
とお許し下さい。ご質問の内容の答えは、正直申し上げて、わかりません。
(とほほ・・・)
なんか、感じ悪ーい、書き込みでごめんなさい。
法的に必要のあることなのかあ・・・
と、いらん世話してしまいました。
木造3階建ての住宅の階段で・・
木造3階建の住宅の階段で、木造でスケルトン階段(蹴込がない)にしたいのですが、3
0分の準耐火構造をクリアするためには、どのような方法がありますか
認定をとっているような階段材などありませんか
段板の厚さ60mmの木材を使う方法しかないのでしょうか
また、同じ条件(木造3階建の住宅)で、鉄製の階段の時に、段板のみ木製を使うことは
よろしくお願いします。[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]壁の増打ちについて教えてください。過日には、ピットの質問で大変お世話になりました。
今回は、コンクリートの増打について教えてください・・・というか、どのような
考えで増打の設定を行なうのでしょうか
また基本的に、増打ちはどの部位に設けるものなのでしょうか
基本的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願いします。フカシを設ける要因はいろいろです。
例えば壁やスラブなどで誘発目地を設ける場
合、構造体を欠損させないように目地深さ分フカシます。タイル割りに合わせてフカス場合もあります。
外部の仕上材がタイルのような躯体
を保護する材料でなくて、吹付け等の場合も構造体を保護する意味でフカシます。
形状が複雑すぎて型枠の施工が困難な時に、単純化するためにフカスこともありま
他にもペコビームを使用する場合にペコの爪部分が構造体を欠損しないように
梁側をフカシたりと挙げたらキリがありません。
簡単に言えば、構造体を欠損させないまたは保護するようにフカスことと仕上げを
しやすくするためにフカスことの2点を頭において躯体図を作図またはチェックす。ればよいと思います。その考えで進めて、細かい点で疑問が生じたらまた書き込んでみてください。
鉄筋コンクリート構造物の生命線は鉄筋のコンクリートかぶり厚を如何にして確保するか
ということだと思います。
打設後から空気、水に触れますので酸との化学反応でアルカリ
性から中性に表面から内部に向かって進行していきます。
部位にも寄りますし周辺の環境
にもよりますが鉄筋表面まで中性になる到達時間はかぶり厚に反比例(二乗に反比例
鉄筋の廻りが中性になり酸性に向かっていくと鉄筋の酸化が始まり、構造体劣化
かぶり厚は幾らでも厚ければよいというものでもなく経済性、力学等々を考
慮して現在のかぶり基準があると思います。
増し打ち厚とは基準かぶり厚から何センチと
いうことになります。
コンクリートには必ずクラックが発生しますのでそれを「止める」
ではなくそこに目地を設けて「発生さし」全体への影響を最小限にするという考えも大事
かと思います。施工個所(外壁面、床等水平面など)によって間隔は決まると思います。が、ご存知の通り「開口部隅部」には必ず発生し雨漏りの主原因になります。
設時には如何にしてこのかぶり厚を確保するかがもっとも重要でしょう特にスラブ面下端
で、目地を取るために増し打ちするのか又は基準かぶりがあればそれは不必
要かとかですが主架構については前者でしょうか
このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
線上の任意点への移動
説明が難しいのですが、ある図形をX方向あるいはY方向に移動(複写)する場合
図形の基準点を、ある線上の任意の点へ移動したいのですが、右AM9時で線を選択
しても基準点はその線上に移動しません。
どうも指定した位置の水平あるいは垂直の位置に移動しているようなのですが、線上には移動できないのでしょうか
やっぱり操作方法が間違っているのかな
バージョンは3
複写・移動の時の方向は、「任意方向」になっていますか
意味を取り間違えていたらごめんなさい。
このような操作をしたいのですが、これって仕様外ですか
申し訳ございません。wind さんの知りたい事が、見えてきません。ごめんなさい。
任意の線上の任意の点に図形を移動したいのですか
移動する図形の基準点を、任意の線上の任意の点に指定したいのでしょうか
やはり説明がまずいみたいですね
図形の基準点を、任意の線上の任意の点に指定したいのですが、任意の点というのが、図形の基準点のXY方向に位置する点で
あってほしいのです。
ん〜〜こんな感じでわかりますかね
いろいろお手数かけて申し訳ありません。
> 図形の基準点を、任意の線上の任意の点に指定したいのですが、それは、「なぜそうしたい」のでしょうか
図形を移動したいのですか
基準点を再設定したいのですか
> 任意の点というのが、図形の基準点のXY方向に位置する点で
ただ、図形をX方向または、Y方向に移動する目的なら、線上の
任意点を基準点にしなくても交点や端点で良いのではないですか
> あってほしいのです。
> ん〜〜こんな感じでわかりますかね
操作方法を勝手に決めてしまわないで、目的とゆうか「最終的にやりたいこと」も書いて見てください。
>任意の点というのが、図形の基準点のXY方向に位置する点で
>あってほしいのです。
基準点の指定の時にオフセット(右AM6時)を使用されてはどうでしょう
また、意味を取り間違えているかなぁ
ごめんなさい。図形を移動したいのです。
ちなみに今は図形の基準点から垂直あるいは水平に線を描き、任意の線との交点に移動しています。
この線を描いてまた消すという作業が面倒なので・・・
文章で伝えるのって難しいですね
> 図形を移動したいのです。
> ちなみに今は図形の基準点から垂直あるいは水平に線を描き、> 任意の線との交点に移動しています。「移動」コマンドで範囲を確定後に画面の左上の方に「任意方向」という。ボタンが出ると思います。この「任意方向」をクリック或いはスペースキーを押して見て下さい。
例えばここが、「X方向」ならば、X軸(本当は、軸角)に沿った移動のみ
可能な様に制限されます。
つまりこの様な(ある意味普通の)移動をしたいのですよね
外してますか
言及されておりますので、既にご存知のことでしたらごめんなさい。
任意の線が、水平、垂直ならば、一番最初の質問での右PM9時を使えますが、任意の線が、角度が付いているとダメってことですよね
wind さんの方法で水平、垂直に線を引いて移動する方法が、良いと思いま
もう一つの方法として、移動でしたら・・
次にコマンドを選択しない限り移動のコマンドが続いているってのを利用して、たとえば、四角形の右下を基点でX方向に移動・・・目的の勾配の付いている線分を過ぎ
た地点で左クリック
そうすると、四角形の底辺の線と勾配の付いている線との交点が出来ますよね
返してその交点上で右クリックってのはどうでしょう
複写では、図形が沢山出来てダメですが・・・まだ他の方法が有るかなぁ
質問内容は、合ってますか
余計に解らなくなってしまいましたでしょうか
ごめんなさい。皆さんいろいろご迷惑おかけして申し訳ありません。質問の内容はmarusanさんが思っておられるのと合っています。
確かにmarusanさんの方法だとかなり手間が省けますね
いままで全く考え付きませんでした。
ただ円などを移動する場合は、やはり線を描いて交点を求めるしか
ないみたいですね
なにはともあれ質問内容が伝わってよかったです。いろいろありがとうございました。
もしかして右AM9時の線上点では駄目でしょうか
yukioさんこんにちは(こんばんはかな
ある図形をX方向あるいはY方向に移動(複写)する場合
右PM9時では任意の線(斜め線)上には移動できないのです。ちなみにDOS版で試したら、同じ状態になりました。
これってやはり仕様みたいですね
勘違いしていました。
移動する図形の基準点を通る垂直,水平線があれば
AM9:00の線交点の機能でできそうですが
> 移動する図形の基準点を通る垂直,水平線があれば
marusanさんが書いておられるケース(矩形と斜線の場合
私も、右AM9:00の線交点の機能で出来ると思い確かめて見たところ
私もいろいろと試してみましたが・・右PM9時での線上点指示が斜線の場合難しいのでし。
確かに三五六さんの仰るように矩形の線上にある基準点ならば
《交点》(L)他の線・円 で対応出来ますが、windさんが希望される円などは無理か
だだ、対象の円に中心(基準点)から引かれている水平線があれば出来ますよね
windさん、やっぱりオーソドックスに線を引いて交点を確保してから実行し、最後に消
この作業が妥当かな・・と思います。
消すのが面倒であれば、補助線を引くとか、最後に補助線属性を選択して削除とか
最終的な回答では無いですがお許しください。皆さんレスありがとうございます。
現状ではしょうがないみたいですね
いままで通り操作いたします。
でもこのケースでの右AM9時操作って結構知らずに行っている人多いのでは・・・
(私もいままで気が付きませんでした。
皆さんも注意してくださいね
このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
保育園での防火上主要な間仕切 壁
こんにちは,木造か鉄骨で保育園を設計しているのですが、保育室どうしの間仕切、廊下
との間仕切その他には防火上主要な間仕切として天井スラブまで達していないといけな
いと思うのですが、保育園ってウッディーな仕上げが多いと思うのですが
あれは,どのようにしているのでしょうか
保育園も児童福祉施設等なので、該当すると思うのですが
どなたかお教えください。建基法上求められるものと、設計者の判断で必要と思われる壁になると思います。
法的に必要な防火区画用で面積区画、竪穴区画、異種用途区画などが考えられますので関
連法令に目を通してみてください。
耐火性能(30分,1時間とか)に見あった壁の構造であ
れば良い訳ですからサンプルを参考にして検討しては
また、ウッディな空間を想定され
ているのであれば区画壁面の表面仕上げとして考えられてはどうでしょうか
壁の場合には表面仕上げは打ち放しでないとだめということにはなりません。
児童福祉施設である、保育園には防火区画とは別に、防火上主要な間仕切で保育室どうし
廊下と保育室をまじ切らなければいけないなずなんですけど
実際にはオープンであったり、木製建具や木仕上げですませています。法的には、免除される理由がないのに実在しているのが、不思議であります。
> 児童福祉施設である、保育園には防火区画とは別に、防火上主要な間仕切で保育室どう
> 廊下と保育室をまじ切らなければいけないなずなんですけど
概ね、保育室の必要面積、設置階による構造規定、避難経路の確保、調理室との区画、他用途との区画、内装制限等が記載されています。
2,3階に保育室を設ける場合、避難経
路の確保上廊下が必要になってくることも
規模によりけりですか、不勉強ですみません。> 実際にはオープンであったり、木製建具や木仕上げですませています。
どこまでが廊下でどこまでが一室の保育室とするか計画によってはオープンな空間とな
るのではないでしょうか
> 法的には、免除される理由がないのに実在しているのが、不思議であります。
目にされたものが認可外施設ではありませんか
>実際にはオープンであったり、木製建具や木仕上げですませています。>法的には、免除される理由がないのに実在しているのが、不思議であります。
学校で廊下と教室を木製建具等々で仕切っているのをよく見かけますが、これは
令114条2項「・・・その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし・・・」の中に
建具についての規定(防火設備にしなさい云々・・)が存在しないためです。
「これは防火上主要な『間仕切壁』ではなく『建具』である」
としているわけですね
また、同条は「防火上主要な『間仕切壁を作りなさい』」ではなく、「防火上主要な間仕切壁を『準耐火構造』にしなさい」
なので、壁が存在しなければしなくてよい、といった拡大解釈もできたりする。
もっとも、行政単位で解釈が異なるかもしれませんので、その点はご注意を
大変良くわかりました。
間仕切以外の壁・腰壁・天井裏のスラブまでを耐火構造にしま
もちろん建具はなかったり、木製の建具なんですけど
コストを減らしたいので、いろいろ行政と議論をしましたがこれに落着きました。
正直防火の間仕切壁としてはまったく機能しないように思えますが,法令ならしかたが
>「これは防火上主要な『間仕切壁』ではなく『建具』である」
>壁が存在しなければしなくてよい、といった拡大解釈もできたりする。まったくそのとおりでした。
日本語は難しいですね
みなさん,助かりましたありがとうございました。[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
食酢工場の塗料
のんと申します。
この度食酢工場の建設を計画しておりますが、内壁と天井に塗布する塗料について悩んでおります。
私が調べた限りでは「東京熱化学工業株式会社」の「サーモジン・チムニ」
という耐酸のものが比較的近いかなとは思うのですが、実際に食酢工場で使われている塗料を御存知の方、もしくは耐酢酸に優れた塗料を御存知の方がおられましたら
お教え願います。よろしくお願いします。
塗料メーカーを片っ端から調べたのですが、やはりお酢用の塗料というものは無いようです。
ただ、メーカーの方が言うには
お酢は弱酸なので、耐酸性の塗料ならなんでも大丈夫だろうと言うことでした。
その中で室内で使うとなると
2液性の塗料では人体に悪影響とのことなので、水性塗料ウレタン塗料と言うものを使用することにしました。耐酸性能は比較的弱めですが、「F☆☆☆☆」で問題なく使えそうです。のんさん、おはようございます。
自己レス、いいですねー
レスがつかなくとも、結構興味ある事だったりするもので、って書き込みあると、スッキリします。
一方、レスがついているのに、返事が来ないのはさびしい・・・
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]耐震補強の標準図探してます。
みなさんこんにちは
JWWの掲示板なのにスミマセン
検索エンジンで探したのですがなかなか無くて・・・
建築構造関係の標準図で耐震補強(S造ブレス、RC増し壁)の
仕様書を探してます。
何方か公開されてるサイト、個人URLをご存知でしたら
教えてください。宜しくお願いします。社団法人日本建築防災協会の書籍案内にあります。URLを入れるの忘れました。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]教えてください。
簡単な質問かと思いますが
教えてください。
例えば、辺がつながった(一つの要素になった)、正六角形の六つある辺のうちのその二
辺のみを分割するにはどうすればいいのでしょうか
> 簡単な質問かと思いますが
教えてください。
> 例えば、辺がつながった(一つの要素になった)、正六角形の六つある辺のうちのその
> 辺のみを分割するにはどうすればいいのでしょうか
編集コマンドの分割で、分割したい2線をクリックすれば出来ますよ
分かりましたよ
ありがとうございました。また、なにかあれば書きますのでそのときはご指導をお願いします。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
鋼製建具の取付について
またまた、お世話になります。鋼製建具(SD)の取付について質問です。
一般的に『クツヅリ』が有り、土間・スラ
ブコンを打ちスミだしにて埋込部分のハツリが発生します。
これは、鋼製建具の強度上必要な『埋込』なのでしょうか
もし、必要ないなら、建具の枠をFLで止めておき(土間の精度上2~3mmくらい短
くても良いかも)ハツリを無くしたいのですが・・・ もちろんエアタイトの仕様
の場合は別です。
ハツリ→左官補修・・・こんな無駄な手間、省きたいですよね
はじめまして、私は某金物メーカーで
その様な事をよくききました。
確かに無駄と一見思うのですが・・・
建具工事業者が泣きますよ
レベルの公差がシビアになります。
もちろん左官屋さんもシビアになるし
もし了解が出ても、今度はゼネコンさんが泣くのでは
あらかじめ、SDの位置にコンパネ等を土間CON時に仕込むことになるので
まあどちらかが苦労をするのです、強度に関することはないと思います、しかしノミコミを確保しないと
例えばPタイル等ですと、飲み込みは3mm程度になります。金属の収縮率から考えると、仕上がり後引渡しの時期に口が開く恐れがあるのです。
こんな程度な文面で申し分けないですが、力になれそうですか
外壁に取り付くSDなら必ず靴摺は必要ですが、スラブの止め枠に欠き込みの枠を留
められるので問題ないですよね
問題は内部~内部のSDの場合ですよね
なくすために靴摺の欠き込みを入れるとすると、ポリバタで固定する程度となり、打設時に動いたりと、精度的になかなかうまくいきません。
SDの両側の床仕上げが
同材なら靴摺なしでも全然問題ないですよね
その場合縦枠を土間にのみ込ませる。かといえば、それも不要だと思います。
置き床やOAフロアの場合は当たり前のよう
にのみこみはないはずですから
床がコンクリート下地の場合は、床仕上材の厚み
しかクリアがないので一般的にはのみ込ませますね
土間の精度は5ミリは見てお
かないときついので
ただしクリア0ミリに設定しておいて、床が高いところのみ
はハツリとして、低いところは床を左官で上げてすりつけるというのもありかなと
これを書き込みながら、私も今度そうしてみようと思った次第です。
床仕上が変わる部分は見切り材としての靴摺が必要となるので、やはりその場合、今まで通りハツって補修しかないんでしょうね
確かに、無駄に見えますね
しかし、両開き・親子開きの時どうします。
フランス落しの壷を仕上げ終了後に埋めますか
沓摺りが無ければ床の仕上げのレベルは
サッシ屋とすれば在った方が、他の職方が楽なので在りませんか
沓摺りの呑み込み代を15mmくらいで、曲げられてはいかが
いつもステンレスフラットバーを入れて見切ってます。
厚みは4mm程度ですね
以前に行ったことがあります。
結果は・・・
結局いつも通りハツって建具して左官補修ってのが
綺麗にかつ安くなりました。
はんぱでない数の建具とりつけがある現場だったため、当時の所長に頼み、咲く乱歩さんの言われている。のとほぼ同じような方法で行いました。
(ハツリもなくなるしハツリ→補修ってのが無駄に思えたので)
しかし結局スラブ金コテ仕上げがきれいにならない。
仕上げ墨を出したら所定の位置からずれているナドナド
何度か型枠大工や左官やポンプ屋や土工さんなどと
協議を重ねたのですが、最終的にいつもの通りハツリ→補修になりました。ただ、だだっ広いスラブではなしにこじんまりした。
部屋がたくさんある差筋があり、間仕切りがわかりやすいところは
わりかし成功した率が多かったです。それ、いい方法だと思います。
SUSのフラットバーをプラグ止め
床仕上げの見切りにも、親子扉の落としツボにも使
・・・ただ、建具屋の施工図からは『別途工事』と銘打たれそうですが・・・
今の現場では、ほとんどクツズリ付けててハツリが多いんです(--; 次から参考にさせて
ここは、ホントに勉強になります。今後も宜しくお願いします。> いつもステンレスフラットバーを入れて見切ってます。
厚みは4mm程度ですね
クッションフロア端部押えに使う「ヘ縁」取り付けの要領ですね
ドア枠にはモルタル詰
めを完璧にしろと教わった世代ですの足で踏みたたかれる個所はいずれバタツキが始まる。のではと心配です。ドア枠はいつも開閉時に力が加わり枠の周辺にクラックが発生することが多いと思います。
所詮アンカ溶接で持たしてあるので立枠の足元もコンクリート床内
に定着させることが必要です。
靴摺りについても長期間の使用に耐えうるかどうか、アフ
ター経費に影響することを加味しては如何でしょうか
それを踏まえてのコスト対策とな
ると思います。
特に鉄骨下地の(軽鉄間仕切り等)のときには取り付けフレームの強度が
いつも気になっていますが周辺の仕上げ材とドアの重量とか吊り込み方法に気が向いてし
まって靴摺りの取り付け方法、そのコストまで手が回りません。
とならない方法があるといいのですが
余談で申し訳ありません。なるほど・・・使っていく内にバタついてくる。
確かに最も酷使される「床」で
当然考えられますね
FBでの見切り及び落としツボ
少し安易な対応なのかも・・・
matuさん、もし今後なにかあったら(苦情とか
)また教えて頂きたいです。
それとも「一日の長」で床にしっかり食い込むいい固定方法をお持ちなのでは
・・・すると、結局床に埋め込むために「ハツリ→左官補修」が良いのかな
なんとも、堂々巡りになってきました。
(自分の中でですが)
特にクレームにはなっていませんね
(主に事務所建築)
バタつきに関してはビスピッチ及びサイズでなんとかなりますし
多少の不陸にも追従します。
ただ強度に関して徹底的に検証したわけでは無いので
ちょっと怪しいところもありますね
0のSUS曲げ加工のモルタル詰めはあまり信用してないので、、、ホントに100%充填できてるのか
って疑ってしまう。
あと建具の建付は建物施工中にヒンジ付近に木っ端とか挟んでドアストップにしてると
ヒンジに無理が掛かり1年後くらいにすぐクレームに、、、って本で読んで
なるほどなーと思いましたね
今度からそういった現場は注意しようとか思ってる今日この頃です。またまた、質問です。
そのFBって『角』はどうしていますか
(天端のです)
厚4mmだと長尺を貼っても結構な段差なのではないでしょうか
普通(僕が知ってる範囲と言う事ですが)1mmくらいの面は取ってあると思います。
が、それ以上に金物屋等で注文していますか
どうも、教わってばかりでホントすみませんm(_ _)m
そうそう、扉の蝶番に桟木とか挟んで開けておく奴
この現場にもいます。
それやったらどうなるかちょっと考えたら分かるやろ
ってなことと思うのです。僕も現場回る度に注意しています。
すいまんせん
情報足りませんでしたね面取り加工しています。
施工図でいつもFBで指示してますので建具屋が持ってきてますよ
金物屋ではないですね
(責任の所在がごちゃごちゃになっちゃいますしね
取付方法ですがちょっと訂正です。をつけてドリルでスラブに穴を開けての接仕上にはビス等は見えません。上から揉んじゃってるのもあるらしいです。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
屋上防水シンダーコンの伸縮目地について
いつも、お世話になります。
今回は、『防水保護コンの伸縮目地』についてみなさんの知恵を拝借したいと思いま
建物概要:S造のALC、3階屋上陸屋根の防水有り
(保護コンも)
案した所、スンナリとOKでした。
提案した手前言い出しにくくこちらに来たのですが、一番の心配は「温度収縮に
よるALCパラペットの破壊」です。
線膨張係数から計算したところ19
張収縮があるみたいです。
(あくまで計算上)
・・・膨張収縮が計算通りのものなのか
歪みが残るのなら、それの蓄積によっ
て将来的にALCを押して破壊に至ってしまうのでは・・・(--;元々、カッター切りへの変更としたのは「デリケートな防水の上での作業を極力減らした。い」と言う主旨だったのですが、いざ決まってみると色々不安が出てきました。
どなたか、【体験談をお持ちの方】・【計算に詳しい方】に限らず色々意見を聞
きたいと思います。よろしくお願いします。
Re[1]: 屋上防水シンダーコンの伸縮目地について
> いつも、お世話になります。
> 今回は、『防水保護コンの伸縮目地』についてみなさんの知恵を拝借したいと思いま
(保護コンも)
> 案した所、スンナリとOKでした。以前に小学校校舎の大規模改修計画の中でまず事前調査を行いました。
その時のチェック
ポイントの1つが屋上防水と外壁剥落状態の確認としましたが、屋上保護モルタルの伸縮
目地が明らかに少ないので長辺方向のパラペット立ち上がり壁は押し出されていました。
で、計算上の収縮数値に安全率を2
0として改修打設時にキチットエラスタイトをセット
しましたがもう10年になりますが改善されています。
目地深さは防水面に達していないと
まずはダメだと思います。
最近VEという名のもとに次善の案が出てきますがそれによっ
て品質が保たれないようなコスト面のみの対応が多いようですこれは互いに注意しないと
ダメだと思います。
> 提案した手前言い出しにくくこちらに来たのですが、一番の心配は「温度収縮に
> 線膨張係数から計算したところ19
> 張収縮があるみたいです。
(あくまで計算上)
屋内ではOKを出す場合がありますが用途によりけりとしております。
目地巾はピッチと
温度差によりますが、目地深さが果たして防水面まで絵に描いたようにはいかないところ
がチョッと厳しいかなと思います。実際に押し出された状態を目にしてしまうととてもカッター目地でokは出せなくなります。
それに関するVE案は勇気をもって撤回すること
お奨めしますし、どこかで不足を埋めることが賢明だと思います。
でないと一生その現場
の面倒を見るハメになるかも知れません。
> ・・・膨張収縮が計算通りのものなのか
歪みが残るのなら、それの蓄積によっ
> て将来的にALCを押して破壊に至ってしまうのでは・・・(--;
)の前に床版一体のRC立ち上げ
(PP)壁を設ける と良かったのに
の床版はと考えてしまいますよね
水廻り対策に強くない設計士が多いので「逆VE
案を提案をしていただけると良い形になるのですが
そうはいっても厳しい予算だし大変
でしょうが頑張ってください。
> 元々、カッター切りへの変更としたのは「デリケートな防水の上での作業を極力減ら
> い」と言う主旨だったのですが、いざ決まってみると色々不安が出てきました。
> どなたか、【体験談をお持ちの方】・【計算に詳しい方】に限らず色々意見を聞
> きたいと思います。よろしくお願いします。
Re[2]: 屋上防水シンダーコンの伸縮目地について
返信、有り難う御座います。
僕も一度、大阪のショッピングセンター改修工事で屋上のパラペットが完全に床スラブと分離し
今にも落下しそうな状況を見たことがあります。
ただ、ここでの原因は「震災」
だったのですが・・・
おまけに床とパラペットに打ち継ぎが
しかも、縦筋が全て後施工アンカー
んで、震災で破断した隙間に雨水が入り込み鉄筋が完全に錆びて爆裂状態
・・・いくらなんでもここは非道すぎる状態でしたが
(余談でした)
確かに『カッター切り』では当然防水まで届かず、結果的には全て一枚板の上程だと
ここでの提案は、カッターはあくまで『クラック防止』の為であって、温度伸
縮にはパラペットキワの緩衝材のみで対応するつもりです。
現場所長曰く、〈緩衝材は、厚み2mmくらいの床養生クッションでええやん〉
・・・いや、そうだろうか
何分経験は豊富な所長の言葉
根拠なしに否定も出
僕としては少なくとも厚25mmのスタイロをシンダーコン打設時にパラペットに貼り付
けておきたい。
ただ、その後の仕舞いが難しくて・・・
(床ツラで切ってそのま
)ちなみに立ち上がりの防水は露出です。
とすると、少し深くスタイロを掘り込んでシール打ち
誰か、【経験談】お持ちの方みえませんか
Re[2]: 屋上防水シンダーコンの伸縮目地について
近況報告です。現場では、ALC周囲に「伸縮目地」を挟み込む事にしました。天端が化粧になっているので仕舞いも良いと思います。
もし、、、もしも、将来的に『ALCパラペットの破壊』なんて事起こったら
また、ご報告致します。
あっちゃ困るんですがね
Re[3]: 屋上防水シンダーコンの伸縮目地について
またまた、近況報告です。・・・と言っても、『パラペットの剪断破壊』ではございません。
昨日、社内会議にてこの提案を事例として発表したところ、別の上司から『伸縮目
地はシンダー自体の収縮のみが目的では無く、防水層がそれに追従出来ない事によ
る防水層の破断防止も重要な要素
それは大変危険な提案では
もう、既にやっちゃってるんで(^^; 少し浅はかでした。
今度から防水屋にも確認すべきですね
(ただ、この指摘に対しては、シンダーと
防水層の絶縁が出来れば良いのであって絶縁クロスとか防湿シートだっていいような気が
します)→結局コストとしては大差無くなってくるのかも
ただ、最初言ったようにこの目的は『防水層の上での作業を無くしたい』事なので
これからもこの方向で試行錯誤はしていきたいと思います。
Re[4]: 屋上防水シンダーコンの伸縮目地について
防水施工は心配するとキリが無いですよね
材料の選定、工法、露出か隠蔽か保護材は何
以前はアスファルト防水一辺倒だったのが多種類の材料を使い分けなけれ
ばならないしそれぞれ一長一短がありますよね
水は高いところから低いところへと移動
しますので必要とはいえ陸屋根は扱い難いといえますが、そこだけ(防水部位)をベスト
な状態にしても建物構造全体で考えていかないと長時間に耐えうるものにはなりにくいと
一般的にRC造とS造とではS造の方が変位が大きいと思われますのでフラッ
ト面と垂直面取り合い部分だけ考えてみても夜眠れなくなりそうです。
今回の場合ですと
一番気になることはRC床版とALC版立ち上げ部(入隅)での防水材が切断しないかとい
うことですが、伸縮目地の問題以上に問題が将来生じることが考えられますし現状の上面
に露出防水をもう一度施工することがありました。
がもしそう言う可能性がありましたら
今のうちに設計者を交えて議論されることをお奨めします。
Re[4]: 屋上防水シンダーコンの伸縮目地について
役に立つかどうかですが、昔は伸縮目地を貫板を打ち込み撤去してからアスファルトをコ
ンパンウンドした施工方法でした。
パラペット周囲600〜1000の周辺のみ貫板打ち込みに
して、ウレタン充填する方法も一計ではと思いますが如何でしょうか
このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
jw_cadにあった作図時間の表示について
ありがとうございます。モットよく探します。JWFでは以下の項目です。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
図形の着色について
JWWで図形に着色した時にどうしても線が出てしまうのですが・・・(どのような図形を描
いても三角形をつくろうとして出る線)
どうしたら線のない着色ができるのか教えてください。
着色はソリッドコマンドで行っていますか
図形レイヤーがソリッドしたレイヤーよりも後になっていませんか
線とは図形の一部の線ですか
もう少し情報を下さい。着色はソリッドコマンドで行っています。
図形レイヤーを手前にしてもやはりだめです、、、マニュアル通りにやっている・・・つもり
なのですが・・・
多角形を描く時にコンピューターが一つの図形としては認識していないのでしょうか、三
角形の寄せ集めになってしまい図形の中に白い線が出てしまいます。
(三角形の分割線)
印刷した時にも同じように分割線も一緒に印刷されてしまうのです。
いろいろ試してはみてるのですが、なにしろ超初心者ですので解決の手段が思いつきませ
ん、、、困りはててます・・・ 助けてください〜〜
そのような現象おかしいですね
多角形→任意→ソリッド図形色設定で
まず着色する図形の交点(角)を右クリックで取っていますか
3角形で塗りつぶす意味が
交点(角)を順番に追っていって最後は始点と直線で作図でできるはずですが
円連続線指示ですれば3角形でする必要はないはずですが
曲線図形化使っていますか
インストールがきれいに行っていない可能性も
出力時はうちも出ますヨ三斜面積計算のような線が
の状況が詳しく解らないので、はずれてるかも知れませんが
仕方がないのでカラーモードで出力するときはレーザーは使っていません。
自分なりにいろいろやっては見たのですが原因が解らないの
で今のところあきらめてます。
ぱんだ さん へ
三角形の対角線が印刷される件ですね
ソリッド着色した図面を、モノクロレ−ザ−で、カラ−出力して、着色部分をラスタ−風に印刷しようとした場合、ある種類の、モノクロ
レ−ザ−で、出る症状のようです。リコ−のレ−ザ−は、調整できません。
キャノンのレ−ザ−は、確か、プリンタ−のプロパティ−で、グラフィックを選択すると、うまくいったと思います。
ありがとうございます★
みなさま、ありがとうございます。どうやらインストールがうまくいってないみたいです。
普通はこのようには
ならないのですね・・・
アンインストールして再度チャレンジしてみようと思います〜
どうもリコーのレーザーは相性が悪そうですね
勉強になりました。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
余談ですが・・
土木の設計をやっています。主に土木専用キャドを使っていますが、各社それぞれキャド
縮尺を前提に図面を起こしてきた私にはとてもなじめなくって、入り口でたたずんでいま
JWW-WINの方が太っ腹フリーソフトなのに使い勝手はAotoキャドより、数段いいような気
がするんですが、皆さんどう思います。
はじめましてにゃん子さん
私は最近CADを勉強し始めました。
AutoもJWWもまずいじってみましたが、感想は同感ですね
JWWのほうがとっかかりやすかったです。ネットでの情報もたくさんあるし、すごく助かります。
ところで、私も土木(特に測量)なのですが、土木専用のCADとはどんなソフトなのでしょうか
ソフト名など教えてください。よろしくお願いします。私は建設会社に勤務しています。業務は土木の現場技術員ですが、Autoも覚えた方が良い。と思いやりかけたけど、全くやる気が出ないほど面倒でした。
が、こちらのコンサルさん
はAutoで書いている比率が多い気がします。
非常に便利ですよ
知っていたらごめ
んなさい、知らなかったら是非お勧めいたします。
> ところで、私も土木(特に測量)なのですが、> 土木専用のCADとはどんなソフトなのでしょうか
> ソフト名など教えてください。> JECっていう会社のソフトですが、残念ながら昨年夏倒産してしまいました。うな基本コマンドと別に配筋図作成ソフトを購入していました。
とても高かったですが、配筋
図のソフトはかなりいいものです。部門別に引き受け会社ができているようです。
もともと測量関係の会社ですが、私の方は設計ですので、測量はあまり詳しくありませ
何社か知っていますが、土木となるとなぜか高いですね
動きはじめるようなので、その辺も考慮に入れて、無駄のない選択をされたほうが・・と
思っています。
多分JWWも電子納品の拡張子SFXをうちだしてくるんじゃあないかと、期待
しているところです。知りませんでした。ありがとうございます。出来たらURL教えて下さい。このアドレスからいけると思います。
場所は左にファイル変換LABOと言うところが有
私はこのおかげで前回の図面をクリアできました。
但し、まるっきりDWGと同じ字体や線
色、文字位置にはなりませんよ
100%変換と言うのは無理らしいので
ダブっていたらすいません。このアドレスからいけると思います。
場所は左にファイル変換LABOと言うところが有
私はこのおかげで前回の図面をクリアできました。
但し、まるっきりDWGと同じ字体や線
色、文字位置にはなりませんよ
100%変換と言うのは無理らしいので
このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]拡大すると円弧が消えてしまいます。画面を拡大すると円弧が消えてしまいます。同様の症状の方を克服された方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願い致します。
余計なお世話ですが・・・
まず、あなたの使用している環境・・・
えっと、田んぼの真ん中の一軒家で、あっちこっちでカエルが鳴いています・・・ってか
・・・ちゅう、その環境やないって
等々を回答して頂く方に、分かるように記載した方が良いのではないでしょうか
其の方が回答する者としては、より回答しやすいと思われます。次に、こういう状況で、こういうことをした時に、円弧が消える。
具体的に書けば、色んな方の回答が貰えると思います・・・(^^)v
回答者に『どうしてもあなただけには教えてあげたい。
』というふうに仕向ける(ちょっと言葉
が適当じゃないけど許してね(^^;)質問の仕方をすれば、必ずレスポンスがあるはずで
何故ならここの回答者の皆さんは(私を除いて(^^;)一生懸命且つ真面目に回答してあげて
いる人達ばかりですから・・・
かくいう私も、其の方達のレスを参考にさせてもらっています(^^)/ ハイッ
尚、掲示板の『質問のテクニック』を参照なさってください。
・・・それでは
回答者の皆さん
宜しくお願い致しまっす。このトピックに書きこむ。
過去ログには書き込み不可
[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
ボイドスラブ内の配管について
ボイドスラブ採用になりました。
初めて使用するのですが、スラブの中の空間を利用して設備配管をするとのことなのですが、どの配管なら、スラブ内に配管してもいいのでしょうか
スラブ内に配管ということは、配管の為のスラブ段差は不要
となるのでしょうか
検索してもそのあたりがわかるサイトに行き着かなかったので、どなたかご存知の方教えてください。ボイドスラブ内は換気配管程度と記憶していましたが、最近は変わったのか知れません。栗本鐵工所をよく使っていましたので、そのサイトで詳しく分かると思います。TMさんありがとうございました。[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]
貼付時の倍率は
緊急でどなたか教えて頂きたいのですが
「A1の30分の1」に貼り付ける場合の%がどうしても分かりません。
ちょっと意味が見えないんですが
A1の図面を1/30にしたと言うことですか
に貼付る場合 】
範囲コマンド選択→図形を範囲選択→コントロ−ルバ−の
基準点変更で基準点を指示→メニュ−バ−の 編集→コピ− を選択する。
に貼付る場合 】
上記の方法で図形をコピーし、貼り付ける時に
(A1の1分の1)の図面の空いているレイヤグループを
書込みレイヤグループにし、そのレイヤグループの縮尺を
コピーする図面の縮尺(30分の1の縮尺)にして貼付る
※ 必要に応じて、コントロ−ルバ−の 作図属性 等の設定をして、貼付けます。
縮尺を貼付たい縮尺(1分の1)に、実寸固定」にチェック、必要に応じて「文字サイズ変更」にチェックしてOKボタン
このままで使用するか、このあと、移動(貼付)させたい。
レイヤグループを書込みレイヤグループにし、貼付た図形のみを範囲コマンドで範囲選択→
もう一度、コピー→貼付で移動させてください。有難うございました。
同じ縮尺で用紙サイズを変えるのは、コピー〜貼り付けで
大丈夫なのですね
貼り付けた図が小さいので焦っていました。
1枚の用紙に縮尺の異なる図面を貼り付ける場合は
レイヤーグループをかえ
10分の1の場合は書き込みレイヤーグループを10分の1に
20分の1の図面はレイヤーグループを20分の1にするということでしょうか
あと原図全体を用紙サイズをを変えて貼り付ける時
レイヤーとレイヤーグループをそのままにコピーしたいのですが
チェックが両方にはつけられませんが2度するのでしょうか
何もかも初めてで戸惑っています。
>10分の1の場合は書き込みレイヤーグループを10分の1に
>20分の1の図面はレイヤーグループを20分の1にするということでしょうか
レイヤグループごとに縮尺が設定できますので、基本は、レイヤグループごと(縮尺ごと)に貼付けてください。
>レイヤーとレイヤーグループをそのままにコピーしたいのですが
貼付側の各レイヤグループの縮尺をコピー側と合わせて、作図属性設定ダイアログで「◆元グループに作図」にチェックを入れて
貼り付けてください。一度に複数の元レイヤグループの元レイヤに元線色・元線種で作図されます。
>チェックが両方にはつけられませんが2度するのでしょうか
<コピー・貼付の場合>(複写・移動時は少し違います)
(◆元グループに作図)
元レイヤグループの元レイヤに元線色・元線種で作図されます。
(◆元レイヤに作図)
書込みレイヤグループの元レイヤに元線色・元線種で作図されます。書込みレイヤグループの書込みレイヤに元線色・元線種で作図されます。みなさん回答お疲れさまです。横から失礼します。
> 1枚の用紙に縮尺の異なる図面を貼り付ける場合は
> レイヤーグループをかえ
> 10分の1の場合は書き込みレイヤーグループを10分の1に
> 20分の1の図面はレイヤーグループを20分の1にするということでしょうか
貼付先(作図したい図面)の縮尺を、どのようにしたいのかによります。
縮尺を一つに統一する場合
貼付先縮尺が1/20だとして、その縮尺に統一したいのなら、貼付元の縮尺はそ
んなに意識しなくてもかまいません。
貼り付けるとき、貼付元の縮尺から自動的に
計算され、図寸を拡大縮小(実寸法は変化しないように)してくれます。
貼付元の縮尺のまま、貼付先に複数の縮尺を設定する場合
例えば、貼付元が1/500と1/10で、一つの縮尺にまとめることが困難だというとき
など、おっしゃるとおり貼付先のレイヤグループを1/500、1/10と設定して、そこ
に貼り付けるようにすればよいことになりますが、これはあくまで、一つの用紙を
左右に区切って、左側に1/500の図、右側に1/10の図を配置するということです。異なった縮尺の図面同士を重ねるという意味ではありません。
> あと原図全体を用紙サイズをを変えて貼り付ける時
> レイヤーとレイヤーグループをそのままにコピーしたいのですが
> チェックが両方にはつけられませんが2度するのでしょうか
> 何もかも初めてで戸惑っています。
「貼付」の場合は、作図属性で「◆元グループに作図」にチェックが入っていると
元図のとおりのグループとレイヤになります。
ちなみに、「◆元レイヤに作図」にチェックを入れると現在いるグループ(書込グ
ループ)へ、レイヤごとにまとめられ(グループ分けは無視され)貼り付けられま
(例、元グループ0−レイヤ1、元グループ1−レイヤ1はまとめられて、現
グループ−レイヤ1に貼付られます。皆様 有難うございます。大体わかったような気がします。
もう1つお聞きしたいのですが、先程の質問の状態で
張り付けると文字が小さくなってしまいます。
「文字も倍率」にチェックをつけましたがやはり駄目なのですが
どうしたら良いのでしょうか
>張り付けると文字が小さくなってしまいます。
>「文字も倍率」にチェックをつけましたがやはり駄目なのですが
>どうしたら良いのでしょうか
印刷ではなく画面の表示のことですね
用紙サイズが違うので、画面倍率が当然違ってきます。
ステータスバー右端の「×0
**」をクリックすると
”画面倍率・文字表示 設定”ダイアログが表示されますので、クリックしてみてください。
同じ文字の大きさになりませんか
または、文字コマンドで同じ文字列(貼付側とコピー側)を
左クリックして見てください。
コントロ−ルバ−の文字種類が同じになっていませんか
「文字も倍率」は貼付る時に、コントロ−ルバ−の「倍率」欄で
倍率を設定した場合に有効になります。どうも理解できなく申し訳ありません。0」クリックするとすごくデカイ画面に変わってしまいます。コントロールバーの文字種類は同じになっています。うまくいかないので範囲指定して何とか似合う大きさの文字にしています。教えていただいたのに済みません。
「作図属性」の「文字も倍率」チェックは、「作図属性」ボタン右横の「倍率」
に、1倍以外の数値を設定した場合に有効になります。つまり、縮尺違いの貼付で自動的に拡大縮小(実寸は変化しない)される図形に含。まれる文字には「文字も倍率」は適用されません。
この場合に縮尺の変更で、文字
サイズも変更する場合は、画面右下の縮尺ボタン「s=1/
」をクリックして、「縮
尺変更時」の中の「文字サイズ変更」にチェックを入れた後、貼付元の縮尺を、貼
付先の縮尺に合わせて変更してしまってからコピー、貼付することで、文字サイズ
を縮尺に合わせて貼付ることができます。
例えば、貼付元が1/20で、貼付先が1/10の場合、貼付元でふつうに範囲選