規定が関係ない柱でも実際には、梁が反って柱が浮いたり、風で持ち上げられないようにとかで、何らかの方法で固定はするケースが多いと思いますが
ありがとうございます。通し柱の件なのですが、じつはいままで気にしていなくて、N値計算での必要金物を付けていただけでした。
でも実際はどうなのでしょう
隅柱にはホールダウンを施工しているのですか
あまり現場で見たこともなく、やりすぎのような気もするのですが・・・
告示1460号三号については、法文をよく読み、他でもいろいろ調べてみましたが、N値が0なら必要ないと結論付けました。これも、じつはいままでN値0の柱には金物を何もつけていなかったので、もし必要だとしたら、大変なことだと思いひやひやしながら調べていいました。
そもそも自分は金物が多すぎると思うのですよね
金物を施工したあとの状態を見ると、いつも思います。
まして建物の中央にある金物などほとんど意味がないのではないでしょうか
普通に考えたら中央の柱が浮上ることなどないと思うのですが・・・
教えて下さい。もう一点は、吹き抜けを描く時の方法です。
建物が矩形、その中に吹き抜けを造ると、軒のラインから水平の盤が2
3枚出来て困ってしまいます。
たまに上手く行く時もあるんですが
プッシュ・プルを使いながら、突然に、しかも何度も出てくる軒先ラインの盤を消したりしていますが、もっと上手く、良い方法があれば教えて下さい。宜しくお願いします。この記事は(投稿者)削除されました。もっと 教えて下さい。確かに、私も投稿した後で、「内容が分かりずらいだろうなぁ」と思いました。jpgの仕方も、ここに乗っける方法も分からず、ご迷惑をおかけします。吹き抜け空間の壁や天井に、軒先からの平面が出来てしまい、消しても消しても復活してきます。また、グループの意味も判りません。今日は、朝からその事にかかりっきりで、精神がヘトヘトになりました。
けど、まだ解決していませんが
似たような吹き抜け空間は、今回で4つめですが、過去3回は悪戦苦闘しながら、偶然にも上手く行っています。宜しくお願いします。
取りあえず 問題部分を表示させた ファイルメニューから エクスポートを選択、2Dグラフィックを選択してJpeg,png まあ何でもいいですが 現状の状況を
エキスポートして 画像ファイルをアップしてみて下さい。申し訳ありません。「画像ファイルをアップ」の仕方が全くわかりません。最初の質問の時に「こんなとき、画像で聞けたら良いんだけど」と思いつつも、仕方がわからず、言葉のみになってしまいました。おいおいアップの仕方も覚えて行きたいと思っています。この記事は(投稿者)削除されました。グループ化の他にコンポーネント化という選択肢もあります。
パーツを選択して
右クリックメニューで選択します。パーツをコンポーネント化しとくと 同様のパーツを使用する際に編集が、簡単になります。
コンポーネントとしてファイル保存
することにより、インポートして、呼び込みが出来ます。コンポーネント化したパーツは、何回コピーしてもファイルは倍々にはなりません、単純に同じパーツが配置されている記憶だけで、パーツに同じ大きさの容量をもちません。したがって全体的にはデータが軽くなると思われます。コンポーネント化しても、それを分解してしまうとデータは一気に重くなります。これは上記のまったく別のパーツとしての認識に変更されるからです。ありがとうございます。土・日と会社を休んでいまして、返信が遅くなりすみませんでした。とっても解りやすい映像、ありがとうございました。覚えたてで利用の仕方はわかりませんが、これから使っていこうと思います。それに、解除の仕方も教えて頂いたのは良かったです。
グループ化を見て、すぐに「解除って、どうやるんだろう
」と思ったものですから
今後とも、宜しくお願いします。
グループ化したパーツは、解除しないほうがいいと思いますよ 編集も楽だし
下手に分解するとエッジがひっついて、編集が難しいですよ、また同じパーツコピーして使う場合は、グループ化したほうが楽です。
庶民の住宅相談掲示板
分譲マンションの構造計算書
築12年の分譲マンションですが、たまたま、建物の構造強度を調べる必要が生じ、構造計算書が必要になりました。ですが、管理会社いわく、構造計算書が無いという事ですが、こういう書類は、誰が管理するものでしょうか販売は、某大手不動産会社、建築は、元々地主である建設会社(7-8年前に倒産)
管理会社は、当初より契約している会社です。よろしくお願いいたします。
ケイさん、こんばんは
> 築12年の分譲マンションですが、> たまたま、建物の構造強度を調べる必要が生じ、> 構造計算書が必要になりました。> ですが、管理会社いわく、構造計算書が無いという事ですが、> こういう書類は、誰が管理するものでしょうか
本来建築当初役所に提出した建築確認申請書の副の「確認通知書」というのがあります。それは、権利書と同じくらい大切な物ですから、分譲会社、管理会社が持っているはずです。建築確認通知書に構造計算書を一緒に綴じるか、別冊で保管されているはずです。分譲会社が確認通知書を管理会社に渡していないというのも問題です。どんな好い加減な管理会社でも設計図書は保管しているはずです。建築設計図書(設計図面)の右下にその建物を設計した建築設計事務所の名称と電話番号が書かれていると思いますのでそれを確認してください。管理会社が構造計算書がないというのは、いささか不良管理会社だと思います。当時は設計図書も引き継がないまま管理だけをビジネスで行っているところを多く見ます。無ければないでも良いと思っているようです。適切な管理をしている設計事務所でしたら、10年経っても大切に保管しているはずです。法的に保存期間何年という規定があっても良心的に考えると簡単に捨てられる物ではありません。
捨てました」と言ったら、その程度の設計事務所であり、信用できないと考えてもよいでしょう
「この耐震改良をしなければならない時代に簡単に捨てても良いのか
役所(建築審査課)に抗議する」と食い下がってください。きつく抗議しても良いです。
その場合、大人しく話をしてもラチは開かないでしょう
その場合は、役所に行ってください。役所も5年だけしか残していないので、無いというかもしれませんが、しつこく食い下がってください。
役所から「いつ頃確認申請されたのですか
それが分からないと調べようがありません。」と言います。
12年前を全部調べれば分かることなんですが、面倒なんでしょう
幾ら言っても「確認番号か日付が無いと調べられない」と役所が言い張ったら、法務局へ行ってください。登記をするときに確認申請通知書が必要です。コピーが保管されているはずです。おそらく確認番号、日付など一切が分かると思います。番号が分かったら簡単に調べられますので、もしかしたら、倉庫の奥に眠っているかもしれません。それでもない場合は、せめて構想計算書の作成者が設計・監理者と同じか調べて貰ってください。構造計算書の作成者が専門の構造計算事務所であることが分かったらその電話番号を役所から聞き出し、その事務所に問い合わせてください。それでもない場合は、役所から設計事務所に連絡をさせ、問いつめて貰ってください。そこでも食い下がってください。頑張ってください。
> 販売は、某大手不動産会社、単なる販売(仲介)だけでしょうね
それとも、企画販売全てをその不動産会社が行ったのでしょうか
建設会社が仕事をしただけなら、「大事な確認通知書は何所にあるのか
」とその不動産会社を責めてみてください。不動産会社にない場合は、国土交通省に電話をして、マンション分譲販売の不動産関係の係に電話を入れて、こんな状態で良いのかと迫ってください。
「国土交通省は不動産業者にどんな指導をしているのか
」と迫ってください。駄目で元々です。この様な場合は、ヘビー・クレイマーになることが一番です。
この辺が胡散臭いですね
土地を売って、工事を受注して、その時期の建設会社が危機を何とかしのぎ切ったものの、数年後に持ちこたえられなくて、倒産した状況のようにも思えます。この様なケースの場合は、手抜き工事が見つかる場合もあります。何も無ければいいのですが、そうでないことを願っています。
建設会社が分譲会社としたら悲惨ですね
とにかく建築確認申請をした設計・監理者を責めるしか方法が無いような気がします。> 管理会社は、当初より契約している会社です。
ここでも「確認通知書はどうしたのですか
分譲者から預かっていないのか
」と詰め寄ってください。> よろしくお願いいたします。
ヘビークレーマーになることはお勧めできませんよ
姉歯事件以前は役所も図面や構造計算書は保管義務がないので破棄されているでしょうし
役所には建築計画概要書が永年保管されていますので(これは閲覧させる義務があります)設計者は簡単に特定できると思います。問題は築12年では設計事務所にも設計図書の保管義務がなくなっていることです。保管されていない場合は構造計算した事務所に確認するか、竣工図等で再計算をするしか方法は無いと思われます。管理会社は役所の対応の仕方をおそらく知っているので、「役所に抗議する」と言っても親身に対応するかは疑問です。
築12年で耐震診断が必要とのことですが、何かトラブルがあってのことなのでしょうか
トラブルであれば法的なこと以外は役所は関与してくれないので、地元の建築士事務所協会などに相談することもできるはずですよ
12年前の構造計算書とのことですがデータがあっても流すソフトがないと思います。そもそも耐震診断に構造計算書がいるのかどうかお近くの設計事務所にお尋ねください。ちなみに当社では不要です。
竣工図に構造図があればOK
でも12年前ならよっぽどのこと(施工不良や計算ミス)がない限り大丈夫だと思いますが
独ターkさん、なのださん、HSBCさん、ありがとうございます。別にヘビークレイマーになるつもりはありません。自分の財産となるマンションにあるべき書類が無いということに憤りを覚えています。
建物は建ててしまえばそれでいいのでしょうか
役所は、建物が最後まで適正に造られたか確認して、検査済の書類を交付するものだと思っていますし、金融公庫も又、その書類なしでは融資しないと信じています。なのに、書類は 図面1冊のみしかない。
ちなみに、管理会社は“姉歯以前は、義務で無いので預かっていない”
との回答でした。
それでも、追求して取り戻したいのですが
ケイさん、こんばんは
> 別にヘビークレイマーになるつもりはありません。
真実で追究するのですから、クレーマーではないですよね
> 自分の財産となるマンションにあるべき書類が無いということに憤りを覚えています。お気の毒だと思います。これが業界の常識だとは言いたくはないのですが、残念ながら私の周りにも多く見られる状態です。姉は事件が起こるまでは、皆さん無頓着でおられたようですが、今日においてこの様な状況下に置かれた方々は戦々恐々とされているようです。それでも自分たちで解決しなければ、誰も助けてはくれません。国土交通省も同じです。
> 建物は建ててしまえばそれでいいのでしょうか
> 役所は、建物が最後まで適正に造られたか確認して、検査済の書類を交付するものだと思っていますし、金融公庫も又、その書類なしでは融資しないと信じています。> なのに、書類は 図面1冊のみしかない。
> ちなみに、管理会社は“姉歯以前は、義務で無いので預かっていない”
> との回答でした。
> それでも、追求して取り戻したいのですが
とにかく頑張ってください。何かあったら、何でも結構です、出来るだけ詳しい内容を投稿してください。多くの方々が支援してくださると思います。
ケイさん こんにちは
管理会社は勝手にあなたのマンションで仕事をしている訳ではなく、契約に従って業務をおこなっている筈です。通常、管理組合(マンションの所有者)と管理会社は「委託契約」を結びます。
管理会社は誰と契約しているのでしょう
又、契約書はちゃんとあるのでしょうか
もし、契約書の中に業務内容として、設計図書の保管が明記してあれば管理会社に保管義務があります。
その場合、紛失していれば責任を問えるでしょう
はじめに、契約がどうなっているのかを明らかにするのが大事だと思います。そして管理組合として保管書類のリストを作成することです。図面などはマンションの補修や改修の時に必要になりますので、誰が、何処に保管しているかは大変重要です。その結果、現在の管理会社との契約がズサンで、書類もほとんど残っていないのであれば、どこの管理会社がやっても一緒なので「現在の契約の解除もあり得る」という強い気持ちで交渉して下さい。
但し、管理会社は喧嘩する相手ではなく、あなたのマンションを守る大切なパ−トナ−であることを忘れないで下さいね
この記事は(投稿者)削除されました。
> こんな事も スケッチアップで 出来ますね
> H鋼は 色ごとに サイズが違います。建築設計の企画の段階ではなく、こういう風に施行現場での利用が増えてくることも願ってます。有り難うございます。がんばって使っています。こんな感じで作って、現場で施工検討会の資料として使ったりしています。
まだまだ、作るのに時間はかかりますが、JWW同様SUも大変使い勝手がよく
本当に有り難いことです。> がんばって使っています。> こんな感じで作って、現場で施工検討会の資料として使ったりしています。感動しました。
仕事に使ってこそ、大きな価値があるんですね
> まだまだ、作るのに時間はかかりますが、JWW同様SUも大変使い勝手がよく
> 本当に有り難いことです。もっとアップしてください。楽しみにしています。
なかなか分り易くて良いですね
素人の方だけでなく、現場サイドの人に説明するのにも有効ですし、自分で作ってみて初めて気が付く収まり上のチェックも出来て一石二鳥
足場の廻り階段部分は踊り場を設けるか、手摺を付けないと動労基準監督署から指摘されますよ
吐出圧力について教えて下さい。
親記事 / 返信無し
吐出圧力について教えて下さい。
設備業界に入り半年の若僧ですが、皆様に教えて欲しいことが有ります。
高置タンク方式での給水設備での
水栓の吐出圧力は、たとえばタンクの水位から水栓までの高さが10mの時は
それとも配管の抵抗が関係するのでしょうか
恥ずかしい初歩的な質問ですが
宜しく御願い致します。
0J)のレイヤの順序に
0J)のレイヤの順序について
いつもご指導ありがとうございます。
バージョン6から7への乗り移り作業をしているのですが、7で開いたところ、レイヤの順番がめちゃくちゃになってしまい、困っています。レイヤの順番というのは、レイヤウィンドウにレイヤ名称が表示される順番です。6では、レイヤに名称をつけると自動的に名称順に並んでくれるので、レイヤに00、01、02・・・というよう通番をつけて便利に活用していました。
それが7ではどういう法則なのか、ばらけてしまい、順序の入れ替えのコマンドも見あたりません・・・
レイヤの順番を管理するのはあきらめた方がよいのでしょうか
0J)のレイヤの順序について
「レイヤに00、01、02・・・というよう通番」がつけてあれば、表示−ツールバー−レイヤーでリストを出して、レイヤー名とあるボックスをクリックすると昇順降順に順番が入れ替わります。
私はまだ英語版の7
1を使っているので、7
0の日本語版は見たことがないのですが、多分できると思います。
0J)のレイヤの順序について
「名前」と表示されているところをクリックして整列させるのは、6でも同じだったにも関わらず、乗り換えの不安であわててしまっていました。
なんてお恥ずかしいのでしょう
けれどこれで一安心
ありがとうございました。
親記事 / 返信無し
白管と砲金の結び方
白管とバルブ(メタル入り)コア無しは結んで大丈夫ですか
ほうきんとは
教えてください。└ ご迷惑をおかけしました。└ お世話になります。質問の内容を明記してください。あらぬ誤解を招きます。
入母屋:注意してください とのこと
誤解とはウィルスのことかと思われますが、決してそういうものでは
ございません。
またそういう誤解を皆様方に与えたとしたら
申し訳ございませんでした。といって精通しているわけでもございません。以前にはこの掲示板で皆様の知識を拝借し、問題解決をさせてもらった。こともありました。そして年齢的にも、会社での立場的にもcadに関する知識がこれ以上進展しない。状況で、いままでに自作で蓄えてきました図形ファイルを、もし皆様が利用できるのであれば、還元しようと今回の投稿を、思いつきました。
HOC利用者は土木、測量関係者の方々が多いと思われますが、建築部門の私は
こういうものしかございませんが、よろしかったら利用してください。
(因みに田舎の建設会社ですが、わたしの関知するところの技術屋さんにはHOC
利用者はいませんもので)
ダウンロードしたらわかりました。
最初の「使えますか
」だけではワチキさんのおっしゃるとおりわかりにくいですが、添付ファイルをダウンロードして、解凍後HO_CADで開いてみてやっとわかりました。
「入母屋」のCADデータを添付したので使ってください、と言うことですね
ご迷惑をおかけしました。お世話になります。
久方ぶりの投稿ということになりましたが、皆様方には
残暑お見舞い申し上げます。
入母屋図形に関しましては、0
5間毎に作成してありますので
希望あれば随時投稿したいと考えていました。よろしくお願い致します。不愉快な思いをさせてごめんなさい。入母屋 確認しました。これからもよろしくお願いします。お世話になります。こちらこそ言葉が足りず、申し訳なかったです。次回質問等の時は、ご返答よろしくお願い致します。
庶民の住宅相談掲示板
壁紙について教えて下さい。
家を建てているのですが、押入れや物入、クローゼットの中の壁、天井の素材に
迷っています。
(湿気について)
押入れボードや、石膏ボードにクロス仕上げがいいのか
桐の板がいいのか
和室の押入れは、イメージ的に桐の板の方がいいのか
洋室のクローゼットはイメージ的にクロス仕上げの方がいいのか
いろいろ悩んでいます。
専門家の意見を教えていただけませんか
こうじさん、こんばんは
> 家を建てているのですが、押入れや物入、クローゼットの中の壁、天井の素材に
> 迷っています。
(湿気について)
> 押入れボードや、石膏ボードにクロス仕上げがいいのか
> 桐の板がいいのか
> 和室の押入れは、イメージ的に桐の板の方がいいのか
> 洋室のクローゼットはイメージ的にクロス仕上げの方がいいのか
> いろいろ悩んでいます。
> 専門家の意見を教えていただけませんか
どちらかを選ぶなら、桐の板です。当然無塗装で吸湿性を確保しておく事が条件です。その他塗り壁(吸放湿性のある物)もあります。その他押し入れボードと言う木質繊維系のボードもあります。私の失敗談です。今から20数年前の設計監理の物件で、外壁に面しない建物の中央付近のリビングに作ったクロゼットが結露しました。それはすさまじい結露でした。プラスターボードに吸放湿性のビニールクロスを張っていましたが、壁面から水が流れ出し衣類や布団を濡らすほどでした。引き渡しが年末ぎりぎりで、正月明けてから電話が入り、早速行ってみました。クロゼットの中に「霜取りぞうさん」が4個も置いてあり、その中に水が半分ほど溜まって、たっぷんたっぷんの状態でした。原因は複合的なものでした。その家庭はご夫婦が共働きでご主人が帰宅されるとき奥様を迎えに行き、夕方6時頃一緒にお帰りになり、帰宅と同時に28帖のダイニングキッチンとリビングに石油ストーブ2台に火を付け暖め始められていました。エアコンも2台設置していたのですが、コストが安い石油ストーブをお使いになっていました。お帰りになった1時間後に室内に入ってまず驚いたのが、私の顔が湿っぽくなったのです。冷え切った私の顔が結露したのです。
眼鏡を掛けていたら、おそらくくもっていたでしょう
「湿度計はありませんか
」とお尋ねしたら、2階から真新しい湿度計を持ってこられました。
(ご夫婦共薬剤師で製薬会社のサービス品のようでした)
早速包みから出すと、あっという間に85%を超えてしまいました。引き渡しの時、「冷暖房中は必ずこの換気扇をお使いください」とご説明していたのですが、お使いになっていませんでした。当時はまだ珍しかった熱交換型の空調換気扇を一台取り付けていました。スイッチオンして15分から20分で、湿度は60%を切ってきました。当時の外気の湿度は40%以下ですから外気を取り込めば確実に湿度調整は可能です。
これで、解決
その後結露の問題は無くなりました。
夕方お帰りになった時点での、室内の温度はおよそ7度以下、当然クロゼットの中も同じくらいの温度だったのでしょう
一斉に石油ストーブに火を付け、換気扇を回さず煮炊きを始めるのですから、湿度はぐんぐん上がります。室内の気温も上がり、室内の壁天井の表面温度も上がります。だから、室内のクロスの結露は起こっても自然と解消し気がつかないのだと思います。クロゼットの中の気温は閉ざされていますのでなかなか上がらず、壁面の温度は10度前後のままです。しかし、クロゼットと扉はわずかな隙間があり湿気は自然に中に入っていきます。結果、クロゼットの壁に結露したのです。毎日、帰宅後、夕飯の調理に取りかかられ、水蒸気が大量に放出される状態でしたが、ご主人が寒がりで、台所の換気扇も回さないで炊事をなさっていたそうです。台所の換気扇も当時は珍しい同時吸排式でしかもフードの縁から外気が煙を包み込むように流れだし吸い込まれていく換気扇でした。イメージ的には、サイクロンの掃除機のような感じです。現在、パナソニックで25万円ほど(ダクト式でマンション等にも使えて便利です。昨年設置しました)で販売されていましたが、先ほどHPで探してみましたが見つかりませんでした。分かったら、投稿します。当時はトーヨーキッチン(外壁に面した壁にしか取り付けできなくて30万円ほど)だけだったと思います。その後、クリナップからも出されましたが、デザインがダサくて使ったことはありませんが価格は10万円くらいで安かったです。いずれにせよ、暖房器具、煮炊きようの器具の種類でも、冬場の湿度は大変なものになります。ガスや石油は燃えると大半が水蒸気になります。もちろん二酸化炭素も出ます。
コンロがIHになり、石油ストーブがエアコンになり、換気扇が義務化されたこの頃は多少緩和されてきたのではないでしょうか
桐の板が良いというのは桐箪笥のイメージからだと思いますが、桐箪笥の特長は湿気を受けたときふくらみタンスの隙間が無くなり内部に湿気を入れない性質からでしょう
クロゼットのように扉に大きな隙間のあるところでは、壁面の素材も大切ですが、室内の湿度の管理をすることが一番大切なことだと思っています。換気扇が義務化されても、熱交換型の換気扇を取り付けなければ、外気が10度を下回るような寒い時期、換気扇を止めたくなるのが住人の気持ちではないかと思います。私も20年以上前から熱交換型の換気扇を利用していますが、寒い時期でも十分威力を発揮してくれています。ありがとうございます。押入れボードを検討したいと思います。
はじめまして
土木監督見習い中ですが、今度、県の電子納品をすることになりまして
困っています。
HOは、なんとかつかえるんで
すが、HOで電子納品に対応するデータは作れ
るんでしょうか
どなたか、教えて下さい。
ちなみに、CAD基準なんかもあるんですか
その他・疑問・質問専用掲示板
延焼の恐れのある部分の仕様
工場で外壁は金属サイディング、屋根は折半です。
延焼の恐れのある部分の折半屋根に使用する見切面戸は、外壁扱い又は屋根扱いでしょうか
それとも面戸だけでOKなのでしょうか
みなさん面戸に吹付けするよう指示された経験はありますか
ご返事ありがとうございます。工場ではなく倉庫です、訂正しお詫びします。用途地域 工業地域 防火指定なし、延床1800平米の一部2階建ての倉庫です。ロ準耐2の仕様です。また、面積区画もありますが、この部分は1時間耐火の仕様でやっております。確認機関にも聞いているのですが、屋根の一部という考えと、外壁に該当するという意見がありました。私の考えですが、面戸を入れて、スキマができたら不燃材で充填すればOKかなと思っています。
いろんな場合があると思いますよ
屋根の「延焼の恐れある部分」という概念は必要ないと思いますが・・・・
・22条区域なら延焼の恐れある部分な関わらず全域、20分・・不燃である鋼板であれば、折板も面戸も問題ないでしょう・・・
面戸のほうは、この場合は屋根とは捉えませんので、換気面戸でもOK
・防火・準防火地域だと、厳密に言えば面戸は壁扱いでしょうね
100cm以内の換気口で特定防火設備扱いを受けられるかどうかは、協議でしょうね
実際の延焼防止や工場であることを考慮すれば、延焼の恐れある部分への建築を避けるのがよいかと・・・
・準耐火構造の屋根の場合は、上述2例の組み合わせで解きます。・耐火建築物の場合は、ロックウールの吹きつけで、折板裏や最寄の梁の被覆にひっくるめて被覆可能なので、問題ないかと思います。
折板裏ペフ耐火の場合でも、梁は有りますからね
・具体的な仕様を公開しないと、それなりのレスはつきにくいと思います。
具体的な解決方法ですが、下記の様な方法はどうでしょう
延焼ラインにかかる範囲の面戸は通常の面戸を使い
換気等はFD付きの換気口、ルーバー等を設ける。延焼ラインにかからない範囲はスリッド面戸を使う。
隙間が気になるのであれば、屋根が折板で面戸を
付ける場合隙間にロックウールを詰めると良いと思います。返答が遅れて申し訳ありません。防火構造は外壁と軒裏のみに規定された構造のようなので、確認機関が面戸をどこの部位と判断するのかで仕様が異なる可能性があるようです。
(おかしな話ですが
また、建築物内部への炎の進入を有効に阻止できる構造を基本と考えれば良いと考えます。
免震余長のとり方(電気配線)
今、とある田舎の病院(免震の建物)を新築中です。免震と外溝との免震余長のとり方(電気配線)で、一般的な施工方法を教えてくだ。近くにそういう建物もないもので、よろしくお願いします。
(双方とも同じ絵が描いてあります)
参考になれば幸いです。
親記事 / 返信無し
ペイントについて
御世話になります。
7)のペイントについて、ペイントの色を半透明に出来るかどうか
又、出来るとしたらそのやり方を教えて下さい。何方か宜しくお願いします。
PAOの新しいバージョンは
いつごろ発表になりますか
いまもワクワク期待しています、メインの測量CADとして使いたおしたく思っています、もうすぐだといいですね
9位の時からHO_CADを利用していますが、あの頃は毎週の様にバージョンアップしていたのを思い出します。毎日HO_CAD公式ホームページを覗くのが楽しみでした。そして今また開発日記を見るのが楽しみな毎日を送っています。
ただ待っているだけでなくバグ報告や使いづらい所、またはつけて欲しい機能など書いてみてはいかがでしょうか
んー、先月29日から新HPの開発日記も止まっちゃいましたね・・・
体調でも壊してるんですかね
この分だと、早くてもあと2〜3年先でしょうか・・・
クリスマスプレゼントか
新年のお年玉あたりかな、と勝手に想像しています、そうだと嬉しいですが
待つほうは気楽ですが、製作者は大変だと思います。
感謝の気持ちで待ちましょう
今年のクリスマスもリリースされなそうですね
残念でしたねぇ
PAOに新しい測量ソフトの息吹を感じます、CAD画面からすべてのメニューに移行できるソフトは今までになかったですよね
使いやすいインターフェイスの測量総合ソフトになる予感がします。
ブログというか開発日記も10月から完全に止まってるんですけど・・・
なにかあったんですか
そうですね、確かに気になります。
そしてどうしても、どうしても気になる方はここ以外の関連サイトも訪れてはいかがでしょうか
なにか解るかも知れません。
測量総合ソフトとしては指定面積で画地を自動分割する機能があると便利ですね
今はこの機能は別のソフトでやってからHO_CADに持ってきているので不自由はしていませんが
平行条件と直角条件で分割出来る計算機能があるだけでも便利です。
たぶん言っても良いのだろう
去年、連絡をさせていただいた時、膨大な図面整理の真っ最中だと聞きました。私の勝手な予想ですが、コンバートを含む整理作業だな・・と感じました。
70と、PAO最新限定公開版でこれは大きく違うぞ
と思うことは・・
測量結線関係が閉合させる画地だけではなく、開放結線が組めるトコロと感じます。私は路線測量は行わない(岡崎先生も同様らしいです)ので、期待されている方々がどの程度の機能が必要かは解らないのですが、IP法での結線は楽に組めるのではないかと感じます。ちなみに、私は境界ポイントを画地結線・・トラバーポイントを開放結線で保存し、そのSIMデータを電子野帳に入れて、杭打ちしています。
(私程度のボンクラ測量マンには充分)
(ただ、総合測量ソフトは無理だと思います・・閉合,結合,網計算など、高度な基準点計算は今後も実装されないと思います)
現状なのですが、細かい場所にバグも残っています、例えば円ペイントの一部白抜き等は、白抜きされず繋がってたりします。細かい場所の不具合に現時点では対処できないので、限定公開されている状態です。・・・と、話はそれましたが岡崎先生自身も、超デフレ時代に自分の所得が必要であり、あくまでそのあい間の開発ですので、多忙と思われます。去年の時点では、年内に図面仕事を終えて、来年くらいからまたPAO製作にかかれる・・・とおっしゃってました。けして、開発の手を緩めたような表現では無かったので、一応ご報告しておきます。青信号殿、現状報告ありがとうございました。私もPAOに期待している一員として、今の開発状況はとても気になりますので、現状がわかってうれしいです。
7でも充分プロ仕様に耐えうるものだと思うのですが、細かいバグはあるんですね
致命的ではないのでしょうが
岡崎先生はPao開発で食っているわけではありませんので、ご本業の方で是非とも儲かっていただきたいと思ってます。
そのおかげでPaoの未来が開けるなら、いくらでも、、、あ〜違う、しばらくは、待ちますから
私が力になれないことが悔しいけど、超
期待してお待ちしております。
いまは年度末でどこともバタバタしていますねぇ
岡崎先生も、いま一番お忙しい時期と思います、年度が明けましたら、ぜひ期待したいものです、多少のバグがあっても、多少の未完成部分があっても一度
さわりたいですねぇ
ベータ版の公開はないでしょうか
2010年02月18日付けで開発日記の更新がありました。気付いている方が多いと思いますが念のため報告です。報告ありがとうございます。今気がつきました。早く使いたいです。期待してます。
その他・疑問・質問専用掲示板
親記事 / 返信無し
天上の配管について
賃貸で借りている店舗の天上の配管が、アンカーで釣られていません。(軽量材に乗せてある状態)内装業者は、口をそろえて、危険なので持ち主に言って吊ってもらうべきだといいます。
建築法で、吊ることは義務付けされていると聞きましたが本当でしょうか
何条にありますか
図面をPDF形式で保存
CAPE図面の図面をPDFで提出しますが、なかなか上手く出来ません。皆さん教えて下さい。
クセロPDFがフリーであります、インストールするとプリンターの機種の中に
クセロPDFってのが出来ますので印刷する要領でサイズと出力先フォルダ指定し
て実行すれば簡単に出来ますよ
早速やってみます。ありがとうございました。
求積表の辺長
最近、使いはじめようと思い、ここにたどり着きました。
求積表の桁数の変更は可能でしょうか
例えば、辺長を下2桁にするとか
よろしくお願いします。
7両方調べてみましたがこの機能は無いようですね
次のバージョンに期待しましょう
ところで辺長について少数以下3位を2位にした場合普通は四捨五入だと思いますが、なべきちさんは切り捨てや切り上げを使うことはあるでしょうか
次のバージョンになるのですか
開発者さま、よろしくお願いします。質問の答えですが、「切り捨て」を使いたいと思っていました。>「切り捨て」を使いたいと思っていました。お答えありがとうございました。切り捨てについては青信号さんが既に要望を出していましたので次のバージョンに付くのではないかと私も密かに期待しています。他の追加機能については開発日記を参考にしてください。
求積表では、敷地面積計算などの、三斜(三角形に分ける)計算、ヘロン計算
床面積計算などの、四角に分ける計算
の2通りがありますが、どのような「計算・求積表」をお探しでしょうか
ヘロン計算であれば下記の外変はいかがでしょうか
zip をダウンロード解凍し
外変を使用する場合は半角スペースのあるフォルダではうまく動作しない。場合があるためです。
REM ヘロン計算の場合の追加オプション(指定レイヤに作図)
REM 初期番号取得時に、以下の指定が可能です。
:計算面積を三角形の重心に出力
小生、電気屋なんですがVCSとVMCの違いが良く理解が出来ません。簡単明瞭に教えて下さい。
電路を開閉する装置、真空部分で接点を開閉する開閉器です、遮断容量は無し
電磁石の吸引力により接点を開閉します、負荷の自動開閉用として使用、過負荷保
護が必要な場合は別途保護装置が必要です。
こんな程度の説明でよろしいですか、間違いや不足については、どなたかが追加を
出すと思います。HIDEさんどうもありがとうございます。ついでにと言っては何ですがもうひとつ教えてください。
JISC4620キュービクル式高圧受電設備の規格の中に
変圧器容量が500kVA以下と書いてあるのですが
キュービクル式高圧受電設備ではなくなってしまうのですか
その場合に準拠する規格は
接地線の架空布設について
いつも皆さんの意見など勉強させていただいています。ありがとうございます。
さて本題なんですが、構内柱にアレスタ内蔵型のPASを設置するに当たり
アレスタ用の接地線を架空布設する予定です。
(接地線が電柱基下で取れないので)
単独で架空布設が望ましいのでしょうか
高圧と低圧いずれかと布設してもかまわないのでしょうか
ご意見いただければ幸いです。質問内容にあっているか不安ですが、わかる範囲で書き込んで見ます。
離隔距離について
内線規定3810-2表高圧配線と他の配線との接近を見てください。
ケ-ブルどうしの配線なら一緒で良いのでは、高圧ケ-ブルと碍子引き配線の場合は
強電用相互接地について
避雷器の接地は、放電電流の所内接地系に対する悪影響を考え、単独接地をとるこ
とが推奨されました。
その後研究の結果接地抵抗地2Ω以下では危険が無いことがわかり、この接地抵抗値
が確保できれば共用は可となりました。
絶縁協調上からはむしろ共用するほうが望ましい、とする考えが有力であり、EDも
含め十分な抵抗値をとり共用すべきだそうです。
ただしこれは古い資料なので現在は違っている可能性もあります、確認してくださ
内線規定の避雷器の接地2105-7も見てください。ありがとうございました。
親記事 / 返信無し
消防ポンプのサクションユニットについて
サクションユニットの取付方法を教えてください。
埋設配管の施工要領書を作成したいのですが、参考資料ありませんか
埋設する配管とは何ですか
埋設する部分は
機械、手堀り。
この辺がわかると答えやすいのでは
詳細を記入せずに、屋外消火栓用配管でSGP-VS管で
掘削方法は、構内でアスファルト、機械堀の予定です。よろしくお願い致します。
いちばん良いのは設備の施工管理技士さんに聞くことですね、資格を持っている人
は作成可能と思います。
それが無理の場合はniftyの画面で 施工計画書 又は 施工要領書 で検索してみ
てください、出てくると思います。説明とサンプルがありますので確認してみてください。具体的な詳細説明が出来なくてすみません。
どなたかがもっといい回答があるといいですね
HIDEさんありがとうございました。返事(お礼)遅くなってすみません。
防火区画について
今まで施工ばっかりでこの度初めて設計をする事になりました。6階建のマンションなのですが、防火区画の事が良くわかりません。使用する材料、処理の仕方は解るんですが、何処が区画の壁、床になるのかがいまいち解りません。
スラブ貫通はφ75以下は耐火二層管でなくても良いと聞いたのですが本当でしょうか
また、パイプシャフトは鋼管もしくは耐火パイプにて施工しないといけないでしょうか
建築に聞いたところ、給水はHIVPで良いといっていましたが、今までシャフト内をHIVP管で配管したことがないんですが・・・
建築概要は鉄骨造ALC貼(C造)、床はスラブデッキにコンクリート打設
給水は受水槽方式、廊下、ベランダに雨水が4箇所ずつあります。
はじめまして
自分も施工の方の人間なのですが、ちょっと気になったので
まず、区画に関しては建築の方の問題なはずなので、建築に問合せてみればいいのではないでしょうか
(よく、建築確認の複本で区画の確認はしてるので
それと、床は普通に水平区画になっているかと
あと、床貫通方法は電気配管と給排水管では仕様が違うはずなので、その辺の詳細もわかった方がいいかもしれませんね
電気配管の場合、水平区画貫通は「鋼管で上下1メートル出し、耐火シール処理」が基本なのかと
もしかして、出しゃばっただけかもしれませんがちょっと気になったもので
防火区画の貫通は建築基準法です、建築の設計事務所、施工業者に確認しましょう
平面図、かなばかり図に防火区画を記入し施工図とします、詳細については公共建築工事標準仕様書の最新版、標準図の最新版、貫通部防火措置材のメ-カ-カタログを見てください。良く明記されています、やはり施工図を描いてください、特にメ-カ-のカタログ(EX,ネグロス)には図入り、写真入りで細かく説明があります。一度目を通せばだいたい解決すると思います。
共同住宅の場合は、建築基準法の防火区画以外に
220号消防特例又は特定共同住宅による共住区画が発生することがあります。
区画処理材料も、基準法の区画は国土交通大臣認定品ですが
消防法上の区画は消防設備安全センター評定品が必要です。設計者にどの適用を受けているか確認してみて下さい。
皆様のおかげで、コンポーネントの概略や、使い方が徐々に
理解出来る様になりました。
が、グループについては、良く
グループについて、概念、概略を学べるHP等、教えて頂けますでしょうか
宜しく、お願いします。「sketchUpリファレンス」に「レイヤマネジャー」がありますので参照してください。2DCADにおけるレイヤグループの考え方とは相違があるようです。
言い換えますとたとえばJWWCadにおける「レイヤグループ」は無く「レイヤ」のみであとはうまく使いこなすことではないかと
SUのヘルプで、グループと検索するとグループに関する項目が出ますので、参考にしています。私は、空間内の家具とかの配置を変更するときのために、それぞれの空間をグループにしています。個人的には、モデルを独立させることと理解しています。
つまり同一モデル内での「異縮尺」が可能ではないのでグループでいうと1グループでしかないのでは
レイヤとは印刷で言うフィルム原画の画層と考えればよいのではと思っていますが
編集しやすいようにレイヤを利用すればよいわけですから各自それぞれということで
グループとコンポーネントとレイヤの使い分けは、永遠の課題ですね
私の場合は、とりあえず全てのデータは
どこかのグループ又はコンポーネント内にあるようにして
モデリングを進めています。
こちらを参考にして頂ければと思います↓
拝見させて頂いています。
サッシュを描く時は、下枠となる部分に、厚みを持った平面図
を描いてから、プッシュプルで引っ張り、硝子部分を抜いて
再度、面を作り、少し押してガラス面を作っていました。
あんな風に、シャッシャと描けるとは・・・
自分に出来るところから、練習してみます。いつも、ありがとうございます。
コンポーネントが、少し使える様になって、今では何でもかでも
コンポーネントに登録して使っています。
グループとコンポーネントを対比する概念しか
今の所は持っていません。
ので、「どう違うのか
と、思ったんです。少し自習してみます。拝見しました。ありがとうございます。グループを学んでから、次にレイヤーに行こうと思っていました。ここで、一気にレイヤーも入って来ましたので、少し混乱しています。二・三度見ましたが、今の私には良く理解出来ない様です。練習しながら、再度、学んで見ます。お気に入りに登録しました。グループとは、複数の最小単体モデルで構成されたものを作業しやすくする。ためにまとめるものです。
レイヤーは、作成するのにレイヤー分けすると作業効率を上げるため
非レイヤーにすれば、軽快に動作する。グループとレイヤーは、別のものです。コンポーネントは、同一モデルの変更が簡単に出来る。また、開口部もあけられるので、ドア 窓等の作業が楽になります。複雑になればなるほど、グループとレイヤーを多用します。解って来ました。
大分、絵が出来上がって来て、あれこれ操作してる時
データーのせいでしょうか、動きが緩慢になって「何か、方法は
と、思っていました。すこしづつ、試行錯誤しながら、もう少し理解を深めていきます。ありがとうございます。
六面体を作って、レイヤ分けでコピーしたり、グループ分けで
タイル面に一気に色を付けたり、分解したりと色々と試しています。皆様のアドヴァイスのおかげで、概略の様なものが見えてきた感じです。この休み中にアレコレとチャレンジしてみます。作画のスピードと範囲が、またまた広がって行く気がします。
親記事 / 返信無し
今まで2次元しか触っていなかったCAD
最近3Dを触らせてもらいました。solidworksを使って部分図を描いているのですが、かけるのは描けます。
その部分が2つ、3つ、4つ、と組立図のように増えてきたらどう描けばいいのでしょうか
そして、一番やりたいことは、組立図を描いて、それをバラシて行きたいのですが、そんなこと可能でしょうか
もしできるならどうやってするんでしょうか
アセンブリのシートに、部品図をバンバン描いていって組み付くように寸法いじって、最終的に組み付けて、それをばらしていけばOKなのかな
今まで2次元をやってたから3時限のつかいがってにはともどったけど大分なれてきた。宜しくお願いします。
親記事 / 返信無し
和便器の据付
衛生設備初心者です。
このたび幼児施設の設備工事を請け負いましたが
和便の工事ははじめてで仕込みを塩ビでするか鉛管でするか
迷っています。(鉛は未経験です。
便所あり箱入れも経験がないので所先輩のアドバイスいただけたら
成功への第一歩
成功必須条件を診断できる人生の勝ち組、負け組度チェッカー人生の勝利者になるかそれとも敗北者なのかアナタの人生観が今解き明かされる。
負け組か勝ち組
さあ、アナタの人生は一体どっち
上記が迷惑投稿の記事である。
リンク先は管理者により細工している為、サイトを開く場合はコピー・ペーストすること
プロならサイトぐらい開けるだろ
いい加減に対応しないか
社会的責任があるだろう
これだけで何処の誰かぐらい解るのではないか
金勘定ばかりばかりせんと、チャンと管理しないさい
どれだけのサイトが迷惑して居るのか解らんのか
本日メールにて、NIFTYの担当者から結果報告がありました。これを持って掲示板から、一連の記事を1週間以内に削除します。これで終わったわけではなく、今後も迷惑行為は続くことと思います。迷惑投稿が行われても絶対にクリックしないでください。皆様が無視してくださることが一番の防止になると思っております。今後も迷惑行為が行われたら、接続業者と連携して阻止していきます。皆様のご協力、宜しくお願いいたします。@nifty(アット・ニフティ)にご連絡いただきありがとうございます。メールサポートセンター吉住です。
これまでご連絡いただきました掲示板上での書き込みの件につきましては、当窓口にて調査の上、@nifty のアカウントを特定しました。
また、該当会員
に対しまして、弊社会員規約に基づき対応を行いましたことをご連絡いたしま
ただ、具体的な対応内容等の詳細はご案内いたしかねます。
何卒ご了承くだ
なお、これまでのご連絡いただいた情報から調査した結果、異なるアカウン
トが特定されている状況でございます。
弊社といたしましても、外部掲示板上での迷惑行為を容認するものではなく、ご連絡の都度調査を行い、規約に基づき対応を検討しております。理解いただければ幸いです。ご連絡いただきありがとうございました。
【メールでのお問い合わせ窓口】
庶民の住宅相談掲示板
屋根に付いてる雪止めのL型のアングルですが、雪止め自体は固定されているのですが、アングルはただ挟み込まれているだけです。
それって大丈夫なのでしょうか
ちなみに屋根は瓦棒屋根です。雪止め金物部分と、通しアングル材は固定しないのが通常工法です。
固定したところで、寒暖差による鉄材の伸縮で弊害が生じることでしょう
固定しないことで問題が生じたケースは聞いたことも有りません。その点では安心かと思います。・問題として起こるのは、雪止め金物を全ての桟に設置していない(間隔有り)場合、屋根勾配が急だったり、10〜20年に1度くらいの大雪にみまわれたりした場合に、雪止め金物ごと脱落したり、湾曲したりしたケースは目にしてきました。・だからと言って、比較的温暖な地域や緩い勾配の屋根の場合は雪止め金物を間引くほうが経済的だったり、桟を多く傷つけずにすみますので、一概にも言えません。・私としては一番確実なのは、通しアングル材でなくて、羽付きのセパレートタイプだと思います。通しアングル材では防げない谷部分の雪も止めることが可能です。
隣り合う面との角度(二面角)
今の私のやり方は、軸 を測定したい二面角の線に合わせる。分度器で 先ほど合わせた軸に90度な位置にあわす。面の角度を測定する。
をやってるのですが
角度が多くなってくると、線が重なったり、思う方向に分度器を合わせることが出来なかったりと操作が難しいです。簡単に、二面角を測る方法教えてください。板金作業で、ダクトを作る時に、ブレーキで曲げる角度を知りたいです。
この角度のことでしょうか
b-cライン上の適当な所で、分度器を左クリックしたまま(2)マウスをエッジ上に動かしクリックを放す(3)
測定する面の エッジ上・面上・端点d の好きな所を1ヶ所クリック(4)
2面が辺で隣り合っていれば簡単に測定出来ると思います(6)
ありがとうございます。
>分度器を左クリックしたまま
この操作が出てきませんでした。これで簡単に、角度を測ることができます。お世話になっております。宜しくお願いします。わかる範囲で説明します。内線規定の溶接機の部分に詳細があります、1次電路、2次電路、接地、についても説明がありますので参考にして下さい。電気の設計や電気工事を行う場合は内線規定は購入してそばにおいてください。私の不足部分については他の方が説明すると思います。HIDEさん どうもありがとうございました。諸先輩方に質問します。
今回、換気用送風機やロスナイを設置する工事をする事になり、設計の方から、ダクトの静圧を各ルート出してくれといわれました。
正直、そんな計算した事無く本を読みあさりましたが難しい計算ばかりで
頭に入りません。
悩んでいると、先輩がダクトの長さに付属品の抵抗値を足せばいいんだよと言われましたが、付属品(VHSやボックスやガラリ)の抵抗値〜Paがわからなく
本を見ても係数しか載っていなくて困りました。どなたか、ダクト付属品の概略抵抗値が載っている本など知っている方がいましたら、レスお願いします。直管部分の圧力損失+曲がりの損失+(グリル+消音箱etc)の損失の加算数値ですが風量とダクトのサイズ、その素材質とかで係数があります。
「空気調和衛生工学会便覧」という水から空気までの設計に必要な資料解説本で大概のことは網羅されていますのでこの世界で飯を食っていこうという人には必要にして十分な本と思いますのでお勧めしますが、「設計の方」とは設備設計者ですか
そうだとすればなぜ設計の方からそのような要求があるのか、むしろ彼らの仕事ではないかと思うのですが−−−−
> 直管部分の圧力損失+曲がりの損失+(グリル+消音箱etc)の損失の加算数値ですが風量とダクトのサイズ、その素材質とかで係数があります。
「空気調和衛生工学会便覧」という水から空気までの設計に必要な資料解説本で大概のことは網羅されていますのでこの世界で飯を食っていこうという人には必要にして十分な本と思いますのでお勧めしますが、「設計の方」とは設備設計者ですか
そうだとすればなぜ設計の方からそのような要求があるのか、むしろ彼らの仕事ではないかと思うのですが−−−−
返信ありがとうございます。設備設計の方から言われました。
彼らの仕事なんですが、なぜかやれと言われ
やれと言われれば、やるしかないと思い本を読んだのですが、わからないのは
グリル関係と消音箱やいわゆるダクトに必要な付属品の概略の抵抗値なんです。本には、抵抗係数や計算式ばかりなので困っていました。
便覧は手元に無いので聞いてみたら、やはり自分の知りたい概略の抵抗値ではなく
計算ばかりでしたので、なにかわかりやすい本が無いかと思い本屋へ行ったのですが、なかなか希望する本が無く困っています。> > 直管部分の圧力損失+曲がりの損失+(グリル+消音箱etc)の損失の加算数値ですが風量とダクトのサイズ、その素材質とかで係数があります。
「空気調和衛生工学会便覧」という水から空気までの設計に必要な資料解説本で大概のことは網羅されていますのでこの世界で飯を食っていこうという人には必要にして十分な本と思いますのでお勧めしますが、「設計の方」とは設備設計者ですか
そうだとすればなぜ設計の方からそのような要求があるのか、むしろ彼らの仕事ではないかと思うのですが−−−−
> 返信ありがとうございます。> 設備設計の方から言われました。
彼らの仕事なんですが、なぜかやれと言われ
> やれと言われれば、やるしかないと思い本を読んだのですが、わからないのは
> グリル関係と消音箱やいわゆるダクトに必要な付属品の概略の抵抗値なんです。> 本には、抵抗係数や計算式ばかりなので困っていました。
> 便覧は手元に無いので聞いてみたら、やはり自分の知りたい概略の抵抗値ではなく
> 計算ばかりでしたので、なにかわかりやすい本が無いかと思い本屋へ行ったのですが、なかなか希望する本が無く困っています。
「建築設備ポケットブック」(井上宇市著・相模書房発行 改定版の有無については書房へお問い合わせください)に「機器の抵抗の概略値」一覧がありますのでご参考まで(低●エヤワッシャ:6(風速2
個別機器については各メーカに抵抗値を持っていると思います。学会便覧にも参考値が記されています。それとポケットブック別表にはダクトベンド(エルボ)の直管相当長が求められるリストがありダクト長辺寸法から相当長を求めて直管長に加算する方法が取れます。
概算的にはエルボ等による相当長は直管長の
%を取る場合もありますがここで一概に示すことは適当でないと思いますので調査してみてください(あくまで掴みのため・経験値)
学会便覧のダクト局部損失係数計算式リストによりΔPは空気温度&材質・形状・状態&損失係数により決定されますから一度エクセル等表計算ソフトで体感的に計算されてみては如何でしょうか
そうすると上記の値がどの程度のものかがつかめるのでは
範囲のあるものについては中間値以上の数値を採用するケースが多いと思いますが、根拠を作るにはキチットした抵抗計算式で積み上げたものが求められるし、もし現場に応じたさじ加減(計算結果値が小さいと考えるとき)が必要になった時にも利用ができるのではと思いますが如何でしょうか
> 「建築設備ポケットブック」(井上宇市著・相模書房発行 改定版の有無については書房へお問い合わせください)に「機器の抵抗の概略値」一覧がありますのでご参考まで(低●エヤワッシャ:6(風速2
個別機器については各メーカに抵抗値を持っていると思います。学会便覧にも参考値が記されています。> それとポケットブック別表にはダクトベンド(エルボ)の直管相当長が求められるリストがありダクト長辺寸法から相当長を求めて直管長に加算する方法が取れます。
> 概算的にはエルボ等による相当長は直管長の
%を取る場合もありますがここで一概に示すことは適当でないと思いますので調査してみてください(あくまで掴みのため・経験値)
> 学会便覧のダクト局部損失係数計算式リストによりΔPは空気温度&材質・形状・状態&損失係数により決定されますから一度エクセル等表計算ソフトで体感的に計算されてみては如何でしょうか
そうすると上記の値がどの程度のものかがつかめるのでは
> 範囲のあるものについては中間値以上の数値を採用するケースが多いと思いますが、根拠を作るにはキチットした抵抗計算式で積み上げたものが求められるし、もし現場に応じたさじ加減(計算結果値が小さいと考えるとき)が必要になった時にも利用ができるのではと思いますが如何でしょうか
さっそくの返信ありがとうございます。今日も本屋へ行き探してみます。非常に助かりました。ありがとうございました。
感知器の増設が必要か
ビル管理をしております。オーナーが連れてきた業者がカーテンを設置しました。
流しが見えないように目隠しのために設置
天井にレールをつけて
天井ぎりぎりから床がすらない程度の長さのカーテンですが、定温式の熱感知器がひとつついておりますが、増設が必要でしょうか
スライディングウォールを設置した場合まじきられる両方の部屋に感知器の設置が義務付けられていますが、カーテンの場合でも同じでしょうか
参考文献等お知りの方また、ご経験のお話等おしえてください。
病院の病室で見るようにレールを天井直付にせず、吊り下げておけば要らないですよ
私なりに調べて見ました、残念ながら参考文献はありませんでした。カ-テンの仕切りでは感知器の増設は必要ないと思います、ただ所轄の消防署によって判断が違う場合があるので、図面を持って打ち合わせに行ったほうがいいと思います。“たにむ”さんのご指摘のようにカ-テンを下げて取り付けるか、カ-テンの上部分を網目の状態にするのがいいと思います、私が知っている群馬県で一番大きな病院では上部分を網目の状態にしていました。あまりすっきりした回答ではありませんが参考にして下さい。所轄の消防署へ確認をしてわかりました。カーテンはOK アコーデオンカーテンは×ということでした。アドバイスありがとうございました。
アーキトレンドの線画合成
アーキトレンドを使っています。
パースで線画合成を使用した場合で、不要な線のみ選択して消すことはできますか
どなたかわかる方教えてください。不必要な線を消したり描画させないことは出来ないようです。質問を読んで、なるほど・・・と思いました。
時に「線画合成」の表現はエッジが強調されていい感じになりますが、たとえば同じ仕上の同じ面なのに1階外壁と2階外壁との境に線が作成されたりしますね
あるARCHITRENDユーザーの方はわざと1階と2階の仕上を変えてモールを入れてプレゼンしてました。フォトショップ等に取り込んで、不必要な線を消している人もいました。
たしかに消せたらいいですね
要望として上げてみたいと思います。ご回答ありがとうございました。外壁の色が単調な時など線画合成の方が綺麗に見えるプランもあり、方法があればと思ったのですが諦めがつきました。
やはり「線画合成」で作成された線はレイトレース後のラスタデータとなるため、線分に対する処理は出来ないようです。私も検証してみましたが、「パーススタジオ」の[面合成]で一部不要な線を描画させないことが出来ました。
パーススタジオで
それでもバルコニー手摺壁と外壁など思い通りに行かない部分もありましたが・・・
こんな機能があったんですね
これでかなり悩みが解消されました。ありがとうございます。
そういったやり方もあるんですね
まだまだ素人同然なので見よう見まねで何んとかしちゃいました(笑)
是非参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
親記事 / 返信無し
脱臭装置について
脱臭装置で酸素クラスターイオン方式なるものあがあるのですが、実際効果のほどはいかがなものでしょうか
過去、使用経験のある方いらっしゃいましたら、参考までにお聞かせください。歩掛についてどちらが正しい。
キュービクルの歩掛について
どちらが正しいでしょうか
ご教授ください。歩掛り低圧盤の定義(白本の解説書)は,
低圧盤(低圧電灯盤,低圧動力盤)と記載されており
付属する変圧器一次側負荷開閉器,計器類,変成器及び遮断器を含むとなっ
変圧器一次側負荷開閉器×1の回路での(×1とは書いてはありませんが)
低圧配電盤の幅になるでしょう
においては,800超過の歩掛りが採用されるのではないでしょうか
今まで1バンク2面の設計はしたことがありませんが,国交省に要確認です。よってランディさんの場合においてトランス数量等が書かれていないので,
場合によっては,どちらも正しいのでしょう
受電盤の歩掛+低圧盤の歩掛×面数ではないでしょうか、今までそーしてきてま
実際は面数増える事に対して低減率があるべきなのでしょうが
また高圧分岐盤が何面もあるとか、高圧遮断器を1面に2台とか3台設置した場合とかありますが適宜『○○相当』って事で処理してます。当方の県の担当者(電気課)も同じ解釈です。
電気設計士さんの仰るのが一番”無難”なんでしょうね
でも、薄型キュービクルの場合では面数が約倍になります。
面数で行うってのには無理がありますよね
また、確かにキ電盤などには、一面にVCBを3段詰めますけど、1面の歩掛りと同様ってのも、これも可笑しいような気がします。
制御盤同様2個だったら1
なっても理由はつくと思います。歩掛の種類には数に限りがあり、『○○相当』ってのは良く使います。
なんらかの理由(根拠)があり、納得できるような説明ができれば、それが答えだとは思いますけど
たまに薄型キュービクル書く事ありますが、その際は変圧器盤と開閉器盤で低圧盤1面として計算するかな〜
薄型使うのは民間工事なんで臨機応変かな、公共事業の場合は根拠を言われるので書物に載ってる数字を使うしかないので現場と合ってるのか不明だけど仕方ないと諦めてます。ありがとうございました。だいぶ遅いレスですみません。
やはり歩掛×面数ですよね
建築電気設備工事マニュアルを利用して積算を行っています。
ところでSubさん、白本の解説書とは何でしょうか
白本の解説書
H15年基準のですが
公共建築工事 積算基準の解説 設備工事編
ってのが発行されています。ありがとうございます。
低減率の事なんですが
例えばキュービクルが5面であれば、0
8掛けとか考えていいでしょうか
すみません、ご教授ください。
キュービクルの歩掛りは,あくまで1面(バンク)単位
低減率で考えられるのは
(注)の1面に2段積み・・の場合で,
1面の歩掛りじゃなくて
だけど低減率を考慮し×1
拡大解釈すれば
無理やり,1面に電灯+動力の各1バンク設置した場合,
その他低減率のあるものは,歩掛りで考慮してあるから
白本に明記(注記)がない限り,低減率は無いです。
(上記のように,こじつけは可能でしょうが・・・)
と,思います。レスが遅くなってすいません。Subさん、詳しい説明ありがとうございました。後輩にアドバイスできるよう頑張ります。ア-キトレンドZで倉庫のパ-ス。
Zで倉庫のパ-スを作成しようとしているのですが屋根の折板とか庇の(吊工法)
とかはどのようにすればできるのでしょうか
やはり部品を作成してするのでしょうか
どなたか作られた方はおられませんでしょうか
倉庫や折版屋根の建物を作図したことはありませんが・・・
屋根仕上の中に「折版屋根」があります。屋根入力後の[属性変更]で「折版高」「折版ピッチ」の変更が出来ます。
それ以外の・・・たとえば平坦部分「35mm」部分の入力項目は無いようですが、パースとして見た限りでは不自然ではありませんでした。吊り工法の庇については、庇屋根入力後「斜め吊材」を入力します。たとえば平面図の[簡易躯体入力モード]から丸梁の径を吊り材の径にして素材を編集、目的の位置に勾配配置するといい感じになります。ご指導ありがとうございました。まだ不慣れでこのサイトは大変ありがたいです。又、わからないところがあればご指導お願いします。
農機具置き場
農機具置き場とガレージを作図しています。折板とサイディング・角波鉄板のマテリアルの入手方法を教えてください。お願いします。
こちらでいかがでしょう↓
ありがとう、ございます。参考にいたします。後、折板や屋根関係のマテリアルがあるとありがたいです。厚かましい、お願いかと思いますが宜しくお願い足します。
屋根材だと、こんな感じですかね↓
「マテリアル」もよいと思いますが、せっかくの3Dですからメーカーサイトより図形データをDLし、簡単に折版の「コンポーネント」を作成してはいかがでしょうか
質感があってよいと思いますあくまで参考意見ですが
浴槽の共栓からの水漏れ
竣工してから、2年ほどたった物件で、浴室の漏水の問題が発生しました。1年間で200立米漏れてたみたいですが、共栓を交換したところ100立米に現象しました。原因の1つとして共栓の不具合があることがわかりましたが、1年目から漏れていたということで納得がいきません。新築の物件で中古の共栓を使うことは常識的に考えられません。壊れた共栓をみると、傷がついてたので日々のメンテナンスの問題が大いに関係していると個人的に思います。浴槽はタイル貼りで、浴槽の清掃には高圧洗浄機を使用していました。
現在原因を究明中ですが、このような経験をされてきた方いらっしゃいませんか
アドバイスをいただければと思います。ざっと計算してみました。
(24時間お湯をはりっぱなしとして)
ところで、どうやってその漏水を発見したのでしょうか
浴槽に水をはり、1時間でも1日でも放置して導きだしたのでしょうか
浴槽の規模は高圧洗浄するくらいですからそこそこ大きいことが予想されますが、どのくらいですか
一般家庭の浴槽で22
83L/hの漏水があれば大事ですが・・・
そのあたりの条件をお願いします。
それから、共栓は金属詰ですか
ゴム詰ですか
傷は詰物についていたのですか
まさに共栓についていたのですか
それによっても違うと思うのですが・・・
高圧洗浄で共栓が壊れたという事例はあるかもしれませんが、あまり聞かないですし・・・
どっちかというと何かをぶつけた可能性もあるのではないでしょうか
それからひずみが出る場合、地震やその他コンクリートの膨張なども考えられます。施工で100%ということは考えられないので、そちらの可能性も追ったほうがいいと思います。あまりアドバイス的なことが言えずに申し訳ありません。自分の勉強にもなりますので、結果分かりましたらお教え下さい。返信ありがとうございます。
ご返信頂いた内容へのコメントですが、どうやってその漏水を発見したのでしょうか
→ 年間の水道使用量をみて、運営側判断していました。他の施設と比べ多い。のだと思います。
浴槽に水をはり、1時間でも1日でも放置して導きだしたのでしょうか
→ 問題が発生後、浴槽に1日水を張って漏れを確認して診ましたが、漏れは
確認できませんでした。
どのくらいですか
→ (中規模の温泉ホテルくらい)中規模の浴槽です。
共栓は金属詰ですか
ゴム詰ですか
→ 金属詰で、取替えた後も金属製に代えました。明らかに通常の使用では考えられない、傷が共栓についています。以上ですが、またアドバイスをよろしくお願いいたします。
> どうやってその漏水を発見したのでしょうか
> → 年間の水道使用量をみて、運営側判断していました。他の施設と比べ多い。> のだと思います。
⇒ ということは、浴槽の給水だけ別メーターで拾っているのですね
もし、違うのであれば要因はいくらでも出てきそうですし・・・
例)他ホテルとの客層・客数の違い(一人あたり100Lくらい違うと思いますよ
> 浴槽に水をはり、1時間でも1日でも放置して導きだしたのでしょうか
> → 問題が発生後、浴槽に1日水を張って漏れを確認して診ましたが、漏れは
> 確認できませんでした。
⇒ だとすると、少しおかしくないですか
たまたまうまく閉まってたということは考えにくいと思うのですが・・・
> どのくらいですか
> → (中規模の温泉ホテルくらい)中規模の浴槽です。
⇒中規模って難しいですね
リッター、m3分かればお願いします。
star26さんがおっしゃるように阻止率もあるでしょうし、人が入ればお湯って流れますよね
それと、運営状態は24時間使用可ということでいいのでしょうか
> 共栓は金属詰ですか
ゴム詰ですか
> → 金属詰で、取替えた後も金属製に代えました。> 明らかに通常の使用では考えられない、傷が共栓についています。
⇒ でも、実験結果としては漏水はなかったのですよね
それならば、原因はこれですといったところで、お客さんは納得しないのではないでしょうか
話を聞いている限り、共栓のせいとばかりは言えないような気がします。
もしかして・・・メーターの不具合なんてことはありませんかね
要因を1つ1つ潰していく作業はつらいものがありますが、頑張って下さい。ご意見ありがとうございます。皆さんから頂いたご意見をもとに、メーカー等を通していろいろとはじめてみました。いろいろとやってみます。
共栓の漏水阻止率って0%ですか
うちの浴槽の共栓、計測したことはないですけど数時間で水(湯)面が数十ミリ下がっていますよ
メーカにそのあたりのデータがあるのでは
客に説明できるもの(data)が必要ですよね
営業用は別として、うちなんかでは間隔を空けないで風呂利用するようにしています。
共栓って陸屋根の防水とは一緒にはならないのでは
返信ありがとうございます。共栓の漏水阻止率について、問合わせをしてみたいと思います。
おっしゃる通り、ゼロでないかもしれませんね
金属製の共栓を使用していたので、この可能性は大いにありそうです。ありがとうございました。共栓金具の防水ツバの水抜きアナから漏水していると思います。長時間水をはっている浴槽では、よくある事例です。
(タイル、軽量(シンダー)コンクリートに湿潤した水が排水されている)
数ヶ月前の空気調和衛生工学会誌に、同じ内容のことが、クレームの事例として
紹介されています。返信ありがとうございます。早速、学会誌を調べてみます。ありがとうございます。
親記事 / 返信無し
民間工事で耐火構造部分(ALC)にケーブルラック貫通用の開口(完成検査時点では将来用)を設けます。区画処理として、ロックウール充填+両面ケイカル塞ぎで問題ないと思っています。
こういう場合、認定機関等の認証(表示)は必要なのでしょうか
建築主事検査に対して留意しなければならないことはありますでしょうか
どなたか教えてください。
熊谷組の電気施工について
今回熊谷組で初めて電気工事をするんですが、熊谷組の規則がいっぱいありますが、どなたか熊谷組の電気工事をされてる方いろいろアドバイスして頂けないでしょうか
熊さんに限らずゼネコン各社さんの決まり事ってありますよね
あまり心配しなくても大丈夫ですよ
あっ、ちなみに私も熊さんの仕事したことありますよ
どんなのが有ったかは忘れましたが
早速のお返事有難うございます。
一生懸命格闘しているのですが、右回り、左回りの把握もできず、座標数値の入力順を変えてみたりしているのですが、うまくいきません・・・・(泣)
同じ話題が続いているときは新規のスレッドを作成せずに「親記事」や「子記事」への返信で書き込んでください。
うまく行きませんか
「地積測量図」の中に[平面図][座標一覧表][座標求積表]があると思うのですがいかがでしょう
[平面図]に記載されている「測点名」を確認してください。[座標一覧表]には作成目的の座標以外も含まれている場合があります。
例えば「市石」や「民石」とか
連続していない座標、又は関係無い座標を入力していませんか
あくまでも[求積表]単位で入力作成してください、一度に複数の区画を入力することは出来ません。もし差し支えなければ・・・「測定点座標表」を見せていただければ確認します。akku-iさん、明日また会社に行ったらトライしてみます。
それでまたくじけたら御相談に乗って下さい(T◇T)
施主の依頼で既存工場敷地に消防指導で20m2消防用水の設置要請有り
思いついたのが、既存井戸を利用して魚を入れる泉水を兼用で造れとの命令、井戸は未使用で600L/minの規模です。泉水の規模は80m3程度で水中ポンプで圧力タンク方式が良いのでしょうか初体験でまったくわかりません誰か御教示ください。
> 施主の依頼で既存工場敷地に消防指導で20m2消防用水の設置要請有り
> 思いついたのが、既存井戸を利用して魚を入れる泉水を兼用で造れとの命令、井戸は未使用で600L/minの規模です。
600L/minの規模とは井戸水の湧水量ということですか
3日程度で満水にすると25L/minで楊程にもよりますが単相200v電源が可能か
一度満水にしておけば後は蒸発等による少量補給水量でokですから(満水必要時間は問わない)小さいポンプで設備費は少なくてよいことになります。2については井戸深さにより吸水側楊程が不足すことがありますのでそのときには水中型ポンプ採用になる場合があります。3については工場内ということですので動力契約(三相200V)されているとすると電源容量に余裕があれば動力電源ポンプも可能です。結論としては、満水に要する時間は長時間でよいとすると25~30L/minの吐水量が確保されればよいことになります。機種の選定はポンプメーカに問い合わせてください。
あくまで参考まで
> 泉水の規模は80m3程度で水中ポンプで圧力タンク方式が良いのでしょうか初体験でまったくわかりません誰か御教示ください。計画はポンプ位置よりせせらぎを150m程度造りそこに泉水を造り魚(メダカ・ウグイ等)を放す構想です。循環式にするには距離が有りすぎるので20L/minの程度流し放しにする方法しか無いように思います。
この場合水中ポンプ直結と圧力タンクのどちらが良いでしょうか
他に方法有りますか
宜しくお願いします、頭が痛いです・・・
お話から察すると圧力タンク利用のほうがよいのではと
吐水量20L/minが適量かどうかはせせらぎの断表面粗度、水勾配等でご判断を
約150mのせせらぎに吐水量20L/minでは少ないですよね、素人感覚ですいません。
せせらぎはスリ鉢状でW450*H450程度を考えております、150m流すとなると勾配を取らないと無理ですよね、現状地盤が水平なので50m毎に滝形状貯水槽を設けてポンプUPで0
5%勾配で流れるものでしょうか
御教示お願いします。
> せせらぎはスリ鉢状でW450*H450程度を考えております、150m流すとなると勾配を取らないと無理ですよね、現状地盤が水平なので50m毎に滝形状貯水槽を設けてポンプUPで0
5%勾配で流れるものでしょうか
御教示お願いします。水量は井戸水以外には循環水を併用するとよいと思います。
せせらぎの有効断面積=0
1m/sとするとせせらぎへの補給水量は0
つまり流速(水勾配)よっては当然循環水ポンプが必要になるのではないでしょうか
御意見大変有難うございます。施主の思いが変わり、水槽のみで循環方式にしたいとの意見でした。
9m=水量30m3を2連の循環方式池です、こんな場合の防水は必要ですか・・・
循環装置や防水はどのように考えたらよいでしょうか資料請求などあれば教えてください。
入札について
ある中学校の改築工事を見積積算しましたが、営業からウチの見積より15万位高い他社(金額は1億円位)が落札されています。最低制限が定められているとのことです。
最低制限って普通あるでしょうか
一番安い金額が落札と思いましたが何だが変です。
公共工事では最低制限価格を設けている所が多いいですね
色んな考えがあり、受注金額は安い方がいいじゃないかというのも1つの考えだと思います。
かってスパコンを1円で受注した所も有りましたね、単に価格の勝負と言うことになれば大きな工事会社の勝です、小さい工事会社はどんどんつぶれるでしょう
極端に安く受注した場合、どういう工事をするかで考えると、結論が出るように思います。最低制限価格の目的は適切な工事の確保です。詳細は次のようなことがあると思います。
ダンピング受注による公正な取引秩序の阻害(1円受注などは本体が目的でなくその後に付いてくる紐がほしいのですよね)
下請け業者へのしわ寄せ(親会社がお金をプラスして下請けに仕事を頼むことは無いでしょう)
労働条件の悪化(1番切りやすいのは下請けの費用と労務費です。
安全対策(悪条件の労働は危険につながります)
以上のようなことで入札価格の60〜85%ぐらいを最低制限価格に決めたのだと思います。
したがって今回の入札は正しい結果のようですが、いかがでしょうか
そうじゃないんだよ、と言う考えが出てくるかもしれません、色んな意見を見たいですね
返事がおそくなりすみません。ありがとうございました。勉強になります。
まっ、談合ですな
私も経験あります某給食センターの入札で
2Fの階段の降り口に壁ができてしまい、壁を消し、一括作成で「いいえ」にしたりするのですが、階段わきにはトイレがありトイレの壁が1部消えてしまったりしててんてこ舞いです。
良い方法はありますか
ホント、てんてこ舞いの家ですねえ
質問の文章からはちょっと詳しい状況が把握出来ませんが
建物は2階建てですか
2階の階段はどのように入力しましたか
[ツール]→[階段階複写]コマンドで複写元を1階にして[OK]を行ってみてください。昇り口の場合は天井高さと同じ高さで「無目なし」のたれ壁を入力する必要があります。階段脇のトイレの壁の一部が表示されない。・・・これもちょっと解りません。もう一度、各部屋の領域や属性を確認してみてください。何もかも不慣れでほんとにご迷惑おかけしています。2件ともいじり倒して何とかクリアしました。どこのキーを使って処理をすれば良いかわからないのでヒントを頂きながらいじり倒していきたいと思います。ありがとうございました。
キッチンのカウンターを作るのに厨房に合わせて壁を作り(ガス台)、続けてシンク辺りにたれと腰壁を作りたいのですが、柱壁→木壁→壁タイプ(たれ・腰)→範囲指定して作っているのですが、たれの部分が下に下がりすぎてつり戸棚とうまくかみ合ってくれません。どのようにしたらたれ壁がうまく天井から伸びてくるのか教えてください。対面キッチンの場合、台所と食堂の間に「たれ・腰タイプ」の躯体を入力しますが、[柱壁]→[木壁]コマンドで[壁タイプ]を「たれ・腰」にして入力しているのですよね
入力時に「たれ高」と「腰高」の設定があります、「たれ高」はたれ壁の下端高をFL基準で入力します。入力後の[属性変更]からも確認・設定が出来ます。
たれの部分が下に下がりすぎているということは、下端高さの設定が低すぎるのではないでしょうか
確認してみてください。無事処理できました。ありがとうございます。
庶民の住宅相談掲示板
娘が住宅を検討していて、不動産屋さんから紹介された宅地があります。その宅地は、道路を隔てた西の向側に神社(ちょうど鳥居の出入り口に面している)があり、戦前には住宅があったようですが、その後駐車場等で使用した程度で、建物が建ったことはありません。つい最近もアパートの計画があったようですが、理由ははっきりしないのですが、中止となり転売を考えたとのことです。転売の価格も、近隣の一般価格よりも非常に値打ちなこともあり、今悩んでいます。
田舎のお婆さんの話ですと、神社前の住宅はよくないと言っていますが、本当に住宅には向いていない物なんでしょうか
また、住宅には『鬼門』があると聞きましたが、神社前の宅地自身が『鬼門』なんでしょうか
何か注意することがあれば、教えて下さい。
神社の前の土地について
> 娘が住宅を検討していて、不動産屋さんから紹介された宅地があります。> その宅地は、道路を隔てた西の向側に神社(ちょうど鳥居の出入り口に面している)があり、戦前には住宅があったようですが、その後駐車場等で使用した程度で、建物が建ったことはありません。つい最近もアパートの計画があったようですが、理由ははっきりしないのですが、中止となり転売を考えたとのことです。> 転売の価格も、近隣の一般価格よりも非常に値打ちなこともあり、今悩んでいます。
> 田舎のお婆さんの話ですと、神社前の住宅はよくないと言っていますが、本当に住宅には向いていない物なんでしょうか
> また、住宅には『鬼門』があると聞きましたが、神社前の宅地自身が『鬼門』なんでしょうか
> 何か注意することがあれば、教えて下さい。私は神社の前の住宅が問題であるとを聞いたことはありません。迷信を信じない私の回答ですから、あまり参考にはならないかもしれませんが、迷信を信じるか信じないかの問題でもあると思います。ただ、1つだけ聞いたことがあります。私の住まいの氏神様に蒲生神社があり国道322号線沿いに鳥居が立っていました。モノレール工事と道路拡張工事で移転となり、元の位置(道路をまたいでいたので)から道路脇に移転となりました。理由は鳥居の大きさが計画道路幅より小さかったため移転となりました。その鳥居と向かい合わせになるところに焼鳥屋さんがあったのですが、3年で閉店となりました。そのことを氏子の人が「鳥居のたたりだ。」と言ってましたが、蒲生神社に対して失礼な話だと思います。蒲生神社は人を困らせるような神社ではありません。1000年の歴史を持った神社なのです。人は、昔から災いが起こると外のことに転嫁しようとしてきました。洪水が起こって橋が何度も流されると橋を造るときに人柱を立てて生け贄にしてきました。これらは、人間の一番醜い部分です。迷信などにとらわれず、むしろ利用することが良いのかもしれません。住宅の鬼門は業務として設計をするたびに毎回行っています。私の家を建てる場合はほとんど気にしませんが、他人様の住宅を建てるときは、鬼門をはずす作業は真剣に行っています。ただし、神社の位置は家相ではなく地相なのかもしれません。京都の町の鬼門は比叡山の方角になるために、延暦寺を建てて厄除けをしたと聞いています。家相だけでなく、その家から自殺者が出たとか、火災で焼死したとか、幽霊が出るなどと土地や家屋に対するたわごとは沢山あります。気にすればきりがなく、おそらくそんな事が合っていても平穏に暮らしている方々も沢山おられると思います。むしろ私でしたら、そのようなところを格安で買えるのでしたら喜んで求めます。ただ、地盤が悪いとか、傾斜地になっているとか、裏に崖があるとか、大雨で冠水するとか言われている場合は買いません。後は、活断層の真上であると言うこともあります。ちなみに私の住宅地は三角形です。家を建てたとき、子供達に話しました。
「この土地は三角の土地で問題が起こるとされているから、気をつけるように
階段を上り下りするときは滑り落ちないように気をつけなさい。玄関から出るときは車にはねられないように気をつけなさい。」と迷信を利用して毎日を暮らすようにしていました。地相学的には大凶の土地と言われています。もちろんこれまでの人生で波風も立ちました。だからといって三角の土地がもたらした波風とは思っていません。起こる荒波は全ては自分の生き方考え方に起因することであって、諸問題の原因を外のことに転嫁することは、根本的な解決を遅らせることのみならず、問題を大きくしていく原因だと思っています。投稿内容ではどのような地形で周りの状況が分かりませんから、これ以上のアドバイスは思い浮かびません。写真があり、差し支えなかったら投稿してください。1 まさかとは思いますが、法律的にその土地に住宅が建てられない。
という場合もありますので、市区町村役場の建築関係の部課
(建築指導課、都市計画課、建築課等呼び名は色々)に
一度確認してみて下さい。驚くほど沢山の事例が出てきます。そこからすると、良い条件とは言えないようです。
但し、注意してほしいのは、それらは「家相」の側からの
見方、意見ですよということです。
3 それでも、気になるのであれば、土地は決して安い買い物ではないので
と個人的には考えています。神社鳥居前敷地での考慮事項としては、神社仏閣などの祭事に際して交通規制や、出入り制限を強いられる可能性がある場合があります。実際を知るためにその敷地のご近所の方々にその時の様子などを聞かれるのが宜しいかと思います。鬼門は方位で北東方向と言われています。
田舎のおばあさんが悪いと言っている、理由を掘り下げて聞いて再度聞いてみては
一般的に不動産で安い土地は問題があるので安いのです。安い理由が分からない土地は要注意です。過去の事例で地面の下に古い基礎が埋まっていて、撤去費用が余計に掛かったことがあります。
上記内容で古い住宅があるとありますが
屋根を作るにあたって、切妻や寄棟の入り組んだものを作るとき、軒線を指定してから個別に切妻、寄棟と指定していきますが、それだけで済まない時、手動でいろいろ動かして調整してみますが、なかなか上手くいきません。屋根編集のやり方がワンパターン化してきてこれ以上どうしたらよいかわかりません。屋根の編集に関してどの方法で編集されているか教えていただけたらなと思います。私の場合、単純な屋根形状の時以外は[屋根自動配置]は使いません。
最初の頃は屋根を自動配置してから編集して目的の屋根を完成させようとしましたが、複雑な屋根になるとなかなか思い通りに行きませんでした。
たぶんよっしさんはそういった状況ですか
[屋根、庇]→[軒線自動配置]を行ってから汎用[線分(補助線)]メニューの
[平行線]コマンドで「軒の出」の線を書いておき、その後[屋根]コマンドで多角円形範囲を指定して屋根を個別に入力してから
[屋根編集]メニューの各コマンドを駆使多用します。もちろんこの場合は頭の中あるいはスケッチ程度にでも屋根形状を決定しておく必要があります。ソフト任せではありません。それから「屋根線属性」(軒先、けらば、棟木、腰折、隅木、谷木・・・等)は大事です。その都度[屋根線属性個別変更]コマンドで各屋根の各辺の属性を確認してください。ATZでの屋根作成、けっこう私好きです。「建物の平面形状」「デザイン」「斜線クリア」等の要素から外観上とても大切な屋根形状が決まります。
複雑な屋根を入力して、パースで思い通りの形状を確認出来たときは格別
具体的な個別の問題
「コマンド」「こうしたいときは
」「(画像を貼って)こうなってしまうのは何故か
」ならば良いのですが、「屋根の作り方は」といった内容は解説に困りました。> 私の場合、単純な屋根形状の時以外は[屋根自動配置]は使いません。私も基本、使っていないのですが、今トライしている屋根が自動で良いところまでできているのでそこから個別に編集を行っているのですが、少しの編集で屋根の高さを合わせることができなくなり困っています。> [平行線]コマンドで「軒の出」の線を書いておき、> その後[屋根]コマンドで多角円形範囲を指定して屋根を個別に入力してから
> [屋根編集]メニューの各コマンドを駆使多用します。上記の事柄が私にはちょっと難しく、理解に苦しむところです。
どのように使いこなせば良いか・・・・
> それから「屋根線属性」(軒先、けらば、棟木、腰折、隅木、谷木・・・等)は大事です。この辺は私も気をつけてみているのですが、腰折、隅木の使い方がわかりません。> ATZでの屋根作成、けっこう私好きです。> 「建物の平面形状」「デザイン」「斜線クリア」等の要素から外観上とても大切な屋根形状が決まります。
> 複雑な屋根を入力して、パースで思い通りの形状を確認出来たときは格別
ちなみにATZとは何でしょうか
無茶苦茶初心者質問で申し訳ありません。
あと、画像を載せたいときはどのようにして載せれば良いですか
ホントに何もかも無茶苦茶で申し訳ないです・・・・
>ちなみにATZとは何でしょうか
タイトルに「アーキトレンド・・・」とありますが、お使いのソフトは「アーキトレンド」ですよね
「アーキトレンド21」ですか
>少しの編集で屋根の高さを合わせることができなくなり困っています。
隣り合った屋根の高さを合わせるときは、屋根伏図で[屋根編集]→[屋根高さ合わせ]コマンドで行います。
[屋根高さ合わせ]ダイアログで「高さ固定」か「勾配固定」を選択
基準となる屋根を指示
高さを合わせたい屋根を指示
※屋根線同士が接している屋根が対象です。>上記の事柄が私にはちょっと難しく、理解に苦しむところです。
どのように使いこなせば良いか・・・・
むずかしく書いちゃいましたね
簡単なことです。「軒線」自動配置後に汎用機能で屋根伏図を描いてしまうんです。その後[屋根]コマンドからそれぞれの屋根面(多角形部分)に屋根面を入力します。つまり、勾配や仕上の情報を入力します。汎用で描く伏図はきっちりコーナー処理等をして描く必要はありません。屋根面入力後は最初に汎用機能で作図した線は消去してもかまいません。>腰折、隅木の使い方がわかりません。
これは一般的な建築用語なので他で学んで欲しいところですが・・・
「腰折」:同じ流れ方向の屋根同士が接する部分(勾配が変わる部分、屋根線)
「隅木」:棟以外で、屋根同士が接する部分が山(谷ではなく山)になる部分、屋根線
>画像を載せたいときはどのようにして載せれば良いですか
別スレッドで回答させていただきました。またまたお尋ねいたします。
高さ合わせにつきまして、隣同士の屋根を合わせたい時隣り合う線がきちんとなっていても高さ合わせができないことがありますが、こういった場合、どのような現象によって屋根線同士が接している、いないと判断されるのでしょうか
> 「軒線」自動配置後に汎用機能で屋根伏図を描いてしまうんです。
汎用機能で屋根伏図とありますが、画面上にある「S汎用」のことでしょうか
この欄に屋根伏図を描くことができるのですか
ご存じでしょうが「屋根伏図」というのは二次元図面です。
または手描きで図面を描かれたことはあるでしょうか
「汎用機能を使って・・・」というのは、自動立ち上げに頼らず、線を一本一本作図するということです。初期設定で画面右側に配置されている「汎用ツールバー」がそれです。
「屋根伏図」程度であれば[線分入力]と[平行線入力]コマンドだけの使用で簡単に作図出来ますよね
そしてここでの作図はあくまでも屋根面入力のための補助線だと思ってください。[自動立上]で思い通りの屋根が作成されれば、それに超したことはありません。しかし複雑な形状になると[自動立上]に頼ってばかりはいられません。そこで「汎用機能」を使って手入力するわけです。「配置図」や「平面図」と並んで他の図面の「自動生成」に必要な基本図となります。そこで「勾配」「仕上材」等の情報を与える必要が出てきます。属性を持った屋根面を作成します。汎用機能で屋根伏図を作成しただけでは意味がありません。極端な話・・・「配置図」「平面図」「屋根伏図」だけ入力すれば他の図面は出来たも同然です。「パース」「配置図」「立面図」「天井伏図」「矩計図」「軸組計算」・・・あらゆる図面に情報が行きます。「屋根高さ合わせ」については状況が解りません。隣り合う屋根面の屋根線が接しているということは、平面上同一線上にそれぞれの屋根線があるということです。平面上、離れていても重なっていてもダメです。当然、二つの屋根面の接している屋根線の属性は同じでなければなりません。
自己保持回路について
自己保持回路について知識を深めたいんですが、いい参考書があれば教えて下さい。冷却塔及び循環ポンプが故障した場合計測機器が止まるようにみたいなインターロックです。
上司や先輩に聞いたんですが、資料がないとのことでしたので・・・
>自己保持回路について知識を深めたいんですが、いい参考書があれば教えて下さい。>冷却塔及び循環ポンプが故障した場合計測機器が止まるようにみたいなインターロックです。
>上司や先輩に聞いたんですが、資料がないとのことでしたので・・・
自己保持回路とインターロックは、違います。シーケンス制御や自動制御の用語です。
大きな書店の電気コーナーにありますよ
シーケンス制御で検索すれば、ネット上でも見付かると思いましが
上記のような場合は、冷却塔やポンプのマグネットスイッチに接点があるはずですから、マグネットスイッチのa接点を計測回路にかませます。マグネットスイッチのa接点が閉じないと、計測回路が接続されないようにします。コジマさん、ありがとうございました。
いろいろあるんですね
調べてみます。何か分からないことありましたらよろしくお願いします。
親記事 / 返信無し
歩掛について
光成端箱 の 電工 の歩掛がわかりません。ご教授の程よろしくお願いします。
親記事 / 返信無し
避雷針の施工方法
教えて下さい。
1 屋上スラブに躯体内配線(鬼より線)をした場合、鉄筋との接触や法的に問題はあるのでしょうか
2 主筋に溶接する場合、又他の施工で望ましい方法はありますか
3 突針が二基ある場合、渡り配線を露出配管をしなくてはいけないのでしょうか
教えてください。電柱装柱図(JWW)のデーターご存じの方教えてください。デ−タ−という事なのでいろいろあって、なんとも回答しにくいのですが、ダウンロ−ド出来る図形は私は見たことがありません。ちなみに私は総て自分で作っています。写真は自分でデジカメで取るのと、メ−カ−からいただく方法があると思います。メ−カ−はカタログで画像や図面をいっぱい出しています、ただし紙なのでダウンロ−ドは出来ないと思います、JW_W CAD でしたら、スキャナ−で取り込んでス−ジ−プラグインを使って画面に取り込むといいと思います。図形にしたければ連線、手書き線でなぞってください自分だけのいいデ−タに成ると思います。
ほかのもっと詳しい方からの情報でダウンロ−ドで図形が手に入ると良いですね
参考のメ−カ− (イワブチ株式会社) 検索でカタログを入手してください。ありがとうございました。自分らしいものを作成してみます。
先日、テレビで個人の住宅(既存)にも自動火災報知器が義務化される という番組をみたのですが、いつまでにやれば良いのですか
全くの素人でよく分かりません。教えてください。
知っている範囲の説明ですが
既存住宅に義務化
各市町村の火災予防条例により定められた日です。
詳細(各都道府県別)が見たい場合
能美防災ホ−ムペ−ジ 設備別 住宅用火災警報器設置義務化について
を参照してみてください。いつまでということですが、条例に関係なくいますぐが一番いいと思います。本来の目的の高齢者保護となれば、そこに高齢者がいるか居ないないかが、一番の決定条件のように思います。TVを見ていると、毎日のように火災で高齢者が大変なことになっています。私も自宅のキッチンを、IHに取り替えたり感知器を付けたり、色々考えました。
家を燃やすよりも感知器のほうが安いですよ
よく解りました。ありがとうございます。
空調配管の水抜き
知識のない私にお教えください。某設備にて空調配管(SGP)加工管を使用しており、客先から水抜きを要求されましたが、屋外でもなく、凍結の心配がないので、必要ないと思ってます。
また、下手に水抜きするとなると、距離が長く、水抜きによる配管内部の腐食、接合部分(フランジ)のパッキンの硬化などによる設備再利用時の漏水があると思うのですが、詳しい方いらっしゃいませんでしょうか
よろしくお願いいたします。
管種が分かりませんが、水抜は修理等のメンテナンス上必要と思われますが
なお、空調用配管ですが、この設備は半永久的に使用する予定はないそうです。また、空調配管の距離が長く、全長で約1kmです。
接地極の必要最低本数
ご存知の方がいたら教えてください。
A・B・C・D種の接地極を棒で施工する際に、打たなくてはいけない最低本数に関する規定は
何を調べれば書いてあるのでしょうか
施工要領書を提出した際に、それを書き加える様に
監理から指示を受けました。
技術基準・内線規定や国交標準仕様書・監理指針など
見てみましたが、見つけられませんでした。
以上のものであること」とありますが、これではなく、この棒なら何本
という規定があるのだと
監理はおっしゃるのです。
知らないのに言うななどと怒られそうですが、私も長年電気に関係していますが、接地棒の最低本数は聞いたことがありません。
A,B,C,Dの接地は接地抵抗値が決まっているもので、接地棒の本数ではないのでは
接地棒を打ち込む大地抵抗率が条件によって変わるのに本数をどうやって決めるのでしょう
さらに接地棒の打ち込み間隔によっても抵抗値は変わりますよね
規定があるのなら逆に見せてもらってはいかがですか
(もしあったら、ごめんなさい)
親記事 / 返信無し
電磁開閉器 異音 うなりについて
制御盤内のモーター用電磁開閉器(マグネットスイッチ)が励磁された状態で
ジーという異音が聞こえています。
その原因としてはどのような事が考えられるでしょうか
対応としては単純に(劣化)不良品として交換するしかないのでしょうか
給水水量について
教えて下さい。
1日の給水量の割り出しをどの様にすれば良いでしょうか
パースをリアルに・・・
またPhotoshop等のデザインに関するソフトは使ったことがありません。
パソコン操作は問題ないのですが、いかんせん畑違いの仕事なので、画像を加工・・・といっても、何をしていいやら
パースまでは問題なくできる様になったのですが、写真のようにリアルにするには、Photoshopのどんな機能を使用したらいいのでしょうか
また、参考となる教本はなにがおすすめでしょう
どなたかご教授お願いいたします。
初心者さん、こんにちは
またPhotoshop等のデザインに関するソフトは使ったことがありません。
パソコン操作は問題ないのですが、いかんせん畑違いの仕事なので、画像を加工・・・といっても、何をしていいやら
> パースまでは問題なくできる様になったのですが、写真のようにリアルにするには、Photoshopのどんな機能を使用したらいいのでしょうか
また、参考となる教本はなにがおすすめでしょう
> どなたかご教授お願いいたします。CG2000を使って写真のようなリアルさを追求することは出来ないと思います。せいぜいラジオシティーによるリアルさの程度だと考えてください。もし出来るとしたら、CG2000で【外観パース図】を起動し3Dを描き、ファイル→データーの保存→3次元データーをクリックします。データー保存の窓が開いたら、ファイルの種類でDXFなど外のソフトへ受け渡しの出来る拡張子(DXFなど)を選択して保存します。その後、何らかのソフト(この辺は分かりません)を使って着色、画像の貼り付け等を行い、画像処理をして行くことが出来るかもしれません。もちろん新たな高額のソフトが必要になります。海外の有料、無料ソフトもあるようです。
少なくともフォトショップで写真のような画像に処理することは出来ないと思います・・樹木など2D部品の合成などや、たぶん疑似的な光の調整は出来るでしょうが・・
CG2000を使って素晴らしいパースを作っておられる古川デザインのサイトを紹介しますのでそちらで外観内観パースをご覧ください。かなりのテクニックが必要ですが、写真と同じような表現は無理です。この方の場合はおそらくですが、照明などを工夫して作成されていることと思います。何もかも自動で作成するのではなく、3D部品を使ってリアルな形状を作成して配置することが必要になります。これを極めるには大変な作業になり、パースを販売するビジネスとしては良いでしょうが、建築物の販売の営業戦略としてはかなりコストがかかることになるかもしれません。ご存じのようにCG2000の製造販売会社のシー・ピー・ユーはCG2000の開発販売は終了し、新しいAD1に切り替わりました。その為、CG2000の作品集は現在なくなっており、AD1の作品紹介のみになっております。そちらもご覧ください。
かなり良くなっている物の、やはり写真のようなリアルさは無理ですね
写真のようなリアルさを求めるには、別3Dレンダリングソフトが必要になります。フォトショップの教本に関しては、膨大な数の本が出版されています。お使いのバージョンにあった本を本屋さんで立ち読みされることをお薦めします。
目的のものが見つかったら良いですね
昨今のパースは写真の見間違うくらい素晴らしい作品があふれていますが、それを作るにはかなりのお金(ソフト代)と労力が必要です。親切な投稿を有難うございます。
やはり片手間で出来るようなものではないんですね
色々試行錯誤して試してみます。有難うございました。
特高設備の参考書
親記事 / 返信無し
特高設備の参考書
特高変電設備に関する
参考書みたいなものはないものでしょうか
もしくはサイトみたいな場所はありますでしょうか
よろしくお願いいたします。
親記事 / 返信無し
Jw_cad解説本の著者:戸田 知治 氏のオンラインセミナー開催
Jw_cad解説本の著者:戸田 知治 氏などによる「忙しい設計者のためのオンラインセミナー」を開催いたします。パソコンとインターネットに接続できる環境があればどなたでもご参加いただけますので、オフィスから気軽に視聴できます。
ご興味ある内容でしたら、是非
営業支援強化のためのホームページ運営の実現
取りまく住宅設計事情と3次元CADの利用法
9/4(金)には、住宅会社ポータルサイトとの完全連動による住宅会社専用のホームページ運営サービスをご紹介します。9/11(金)には、Jw_cad解説書の著者である戸田設計の戸田 知治 氏をむかえ、日本の住宅設計事情を意識した長期優良住宅計画を3次元CADの活用手法をおりまぜながら、ご案内いたします。両日とも、インターネットを経由して日本全国へ、配信させていただきます。
庶民の住宅相談掲示板
親記事 / 返信無し
更衣室の面積
工場の更衣室を計画していますが、1人あたりの所要面積は概算値でどの程度の広さを確保すればよいのでしょうか
ダクトの風量測定口について
図面にダクトに風量測定口をつけると明記があったのですが
取付場所がわかりません。
取付場所は1台のファンに対して1個とかなのでしょうか
またSAやEAとか種類によって付ける付けないとかありますか
よろしくお願いします。
機械設備設計管理指針に載ってるよ
あと、機外静圧確認のために、送風機の前後のダクトにタッピングとして
風量測定口を設ける場合があります。風量測定口とは、ダクトサイズにより取付個数が違ってきます。ダクトの乱流基点(ダンパー等)から5D 測定口からは2Dの地点が取付位置標準です。参考に出来れば、使ってみてください。
電気の仮設工事の積算はどのようにしたら良いのでしょうか
電気が必要な工事業者と十分な打ち合わせを行い、施工管理のために、現場で必要な仮設工事計画をたてて、ふつうの電気工事積算と同じ方法で積算すればいいと思います。
天井転がしや露出ケーブル配線などが増えるでしょう
分電盤などはきちっと固定しなければならず、本工事の露出盤とおなじです。積算の拾いや、歩掛などは仮説といえども、法律上問題のない工事の方法で行なえばいいと思います。もっといい回答が出るかもしれません、参考にならなかったらごめんなさい。HIDEさんの言われる通りですが足させてください。
仮設の場合には本設と異なるところは
【後に「場合がある」と読んで下さい】
1掛け払いとなる 2途中盛替えや増設や減設が有る 3維持管理が伴う 4電力通信料金支払いが伴う 5引込み費用が伴う 6当該仮設工事廃材処理を伴う 〇等々
小生には残念ですが上記の具体積算方法は解りません、悪しからず。RIKUさん、追加ありがとうございました。私にも勉強になりました、コピーを撮って、資料にしようと思います。
今後とも宜しく
SketchUpで球状の作図したのですが、そこに面上に円を取り付けたました。そこに塗りつぶしをやると上に取り付けた円状がまだらになってしまいます。
どうしてですか
SketchUpの質問は専用掲示板の方でされるとレスの付きも早くなると思います。
球状の上に円を取り付けた、とのことですが
そもそも球状と言っても、表示 → 隠しジオメトリ をクリックしてもらえば分かると思いますが 多角形 で出来ているので、同一平面上に作図されているものと思います。
まだらになる・・・
おそらく同一平面上でダブっているので、お互いの色が チラついて 見える事を言われているのかと思います。片方の面を消せば直りますが、状況が違っていたらすみません。ありがとうございます。参考にいたします。今度は、専用の掲示板で質問します。
キュービクルとピラーボックス
いつも参考にさせてもらっています。
電気の引込みについて、高圧の引込みにはキュービクルの設置が必要ですが、セットでピラーボックスの設置が必要と思っていましたが、違うのでしょうか
ピラーボックスの意味を教えてください。よろしくお願いします。
ピラーボックスは高圧線を地中配線から地上(需要家)に出す為の開閉器箱ですね
電柱に付けるところの気中開閉機が内蔵されてます。電力会社との責任分界点となります。合っている部分もありますが、違っている部分も有ると思います。お話にありますピラーボックス(高圧配電用高圧キャビネット)とキュービクルは必ずしもセットではありません。まず高圧の引き込みですが、1号柱を使った高圧配電架空引き込みがあります、それから、話にありました、地中からの引き込みに使われている、高圧配電用高圧キャビネットが有ります、二つとも財産責任分界点になります。次にキュービクルですが、スペースの有効利用から、最近は多く使われます。ほかには開放型受変電設備があります。ピラーボックスのキャビネット本体は電力会社持ちです、下のハンドホールは需要家側が持ちます、キャビネットの中は2つに分けられます、DSは電力会社側、PGS,DGR,ZPDは需要家側です。電力会社とよく打ち合わせて引き込んでください。ありがとうございます。
電柱の引込みにすればピラーボックスは不要ということですね
フォローミーの角度取得が分からない。名前の通り、本当に初歩中の質問です。今、枠組み足場を一つ一つ書きながら、練習をしています。
ここで、枠は、通り芯を書いて、直系の円を芯に埋めた後、フォローミーで
立体化させて、中の継ぎ手等も同じ様に根気よく書いています。
ところが、筋違いのみを、筋違いの受け部分から、直線でそれぞれ引いて、レイヤーを筋違いのみで引いているので、他の部分を全部非表示にして、フォローミーを利用しようと思うのですが、角度が90度や0度といったものでは
ないので、円を書いて、選択後にフォローミーを使っても、コマンドが有効になりません。特に、足場関係の図面を書きたいと思っていますので、どうしても越えたい部分が分かりません。
初歩の初歩という質問ですが、朝から書いていて、今だに合理的方法が見つからないので、是非、教えて頂けると有難いのですが
Re[1]: フォローミーの角度取得が分からない。
こんにちは、正に初心者様
ちょっと意味がわからないんですが、違ったらごめんなさい。
フォローミーは元になる平面の図形、この場合円かな、と
方向を決める線(リード線とでもいいましょうか)は最初の線と90度、すなわち
直交していなければうまくいきません。
多分斜め任意の方向に引っ張り出したいのじゃないかと思うんですが、この場合、軸を仮に変更すればできますね
軸の変更は、軸コマンド選んで最初にリード線方向にあわせて、あとの2本は
適当にクリックしてきめます。
すると、仮に緑、赤、青軸が変更されますので、直交の円が書けるように
なると思います。そこでフォローミーかければ、です。元の軸に戻すには、軸のひとつにさわって右クリック、リセットで戻ります。足場は私の仕事柄よく書きますが、何種類かのパターン作って、移動、回転した。ほうが早いかもしれません。的がはずれていたらすみません。Re[2]: フォローミーの角度取得が分からない。丁寧な説明有難うございます。昨夜、コメントを見て、ほぼ一晩格闘し、少し分かるようになってきました。軸コマンドも試してはいたのですが、出来る時と出来ない時が有るので、半信半疑でしたが、コメントを見て気長に続ける練習でコツがつかめてきたようです。足場関係は、円形や単管曲面が多く、交わる部分も点になるので、非常に難しく思えますが、少しずつ覚えていきます。丁寧な返信、有難うございました。階段についてお尋ねいたします。パースを見ていただくとお分かりかと思いますが、階段のある壁が斜めにできてもらうのが理想だったのですが、どうも上手くいかず階段が丸見えになってしまいます。
こんな時の処理の方法があるのでしょうか
階段の属性で、天井にチェックを入れると、簡易に天井が斜めに入るよ
任意の形状にしたいのでしたら、勾配天井で作るくらいしか思いつきません(^^;;よい方法ありましたら、教えてください。ありがとうございます。今日はお休みなので明日、早速トライしてみたいと思います。
野帳データについて
7についての質問です。土木測量の現況測量にてトータルステーションにて角度、距離を100ポイント測量してきました 測量→トラバース→野帳データ取り込みができません APA標準フォーマットなのですが 解決柵をおしえてください。7で取り込める座標データーは、SIMAファイルです。
変換ソフトは拙作のソフトも含め色々ありますが、代表的なのは
以上お試し下さい。ありがとうございます。長文にてすいません。
他のソフトもありますか
野帳データは直接トータルステーションからRC-232Cの通信ケーブルを
使って取り込むのでしょうか
その場合は、トータルステーション側とパソコン側の通信のポートや
速度等を実行ボタンの下の条件で合わせる必要があります。SAproの作者さんのホームページは昔はあったのですが、今は見あたりません。ですから詳しいことは忘れてしまって分かりませんのでまずは色々とお試し下さい。
またフリーの測量ソフトのGioLineでもTSからAPAファイルを直接取り込めますので
そちらも一度お試し下さい。但しTSの機種に依っては取り込めない場合もありますのでご了承下さい。
もし既にパソコン側にAPAデータファイルを取り込んでいる場合は、APA座標ファイル読込→座標ファイルにチェックして参照でAPAファイルを
読み込んで、座標データ→SIMA座標ファイル作成にチェックを入れ
参照で保存ファイル名を入力して実行ボタンを押せばSIMAファイルに
変換できる筈です。トプコンTSでAPAフォーマットにてUSBに出力しています。ケーブル通信ではないです。
Giolineでやってみましたが うまくいきませんでしたAPA座標ファイル読込→座標ファイルにチェックして参照でAPAファイルを
読み込んで、座標データ→SIMA座標ファイル作成にチェックを入れ
参照で保存ファイル名を入力して実行ボタンを押せばSIMAファイルに
変換できる筈です。
このソフトは何ですか
よろしくおねがいします。
APAファイルを読み込んだ後に座標データを登録されましたか
こちらで確認しましたが、登録した座標データはSIMA変換できましたけど
> このソフトは何ですか
よろしくおねがいします。横レスですいません。本日6月8日の開発日記によるとAPAデータの読み込みが可能になる事が書いてあります。ますます次バージョンが楽しみの人が増えそうです。
kkさん、もしかして観測のAPAデータファイルでしょうか
それでしたら紹介したソフトでは確かに読込が出来ませんでした。XLSをお奨めします。方法はホームページの説明をお読み下さい。
TOSさんの報告の通り、次回PAOでAPAファイル読込に対応されると言うことですので
それまでは上記のソフトをお使い下さい。ありがとうございます 返答おくれました、APAデータファイルでした。
paoではゆくゆくできるみたいですか
70をいれたままでも、パオをインストールできますか
パオで作図すると2
70ではよみこめないときいたのですが、APAの件 エクセルにてさっそくやってみます。XLSにて APAデータの読込みはできたのですがXとYが逆転してます。宜しくお願いします。>APAデータの読込みはできたのですがXとYが逆転してます。
APA LOADされた後に器械点とバック点のX座標、Y座標を入力されましたか
これを入力しないと器械点とバック点のX座標、Y座標が0として、観測角を
方向角で計算する為、X・Y座標が逆転していると思われます。
外ネジ排水栓に対応するワッシャ
親記事 / 返信無し
外ネジ排水栓に対応するワッシャ
木製浴槽を製作しているものです。今回皆様にご相談質問するのはその排水栓についてです。
現在「カクダイ」「ミヤコ」等で扱いの「外ネジ排水栓」を
使用しています。
ただ排水を防水パンや防水土間などへ放出する場合は問題ないのですが
これを下水管
へ直結しなければならない時が厄介なのです。取り付けるわけですから通常の場合でも外ネジで締めることが出来る。程度の座彫りをします。
ただこれでは直結はできませんので直結の時は
外ネジを使わずソケットで締めようと思います。
ここで問題なのですがソケットで締めるときワッシャを1枚底板との
間にかませたいのですが大きいワッシャというものが探すことが出来ません。写真のものは特注のワッシャです。ロットが大きく割高です。
既製品などあるものなのでしょうか
ご教授ください。定期報告にあたって排煙機の風量測定をしました。
各階に排煙口が1箇所(1系統)あり測定数値はまばらですが
そもそも定格が基準に満たないのか定格以上の能力があるのか定かではありませんが(15~18って妥当な数値ですか
各階で測定した数値は排煙機出口での数値かつ能力と似た数値にならなくてはいけないのではないでしょうか
あたまがコンガラガッテいます。すみません 文字化けしてます。m3 としたかったのです。
庶民の住宅相談掲示板
設計士の方、よいアドバイス教えてください。個人で設計の仕事をしています。
(まだまだ駆け出しです)
取引会社さんの紹介で多業種の個人事業主さんをご紹介していただきました。
その方は今まで無許可で自分の店舗を建築したり、改装したりといろいろと
計画から施工までされていたようです。今後は、建築に対してきちんとしていきたいということでお付き合いが始まりました。
が、起こった問題に対する尻拭いがほとんどで、設計した物件でもないのに行政にでむき、対応すること多々・・・・・正直 お付き合いをやめようかと思っていた時、特殊建築物の用途変更・増築を頼まれました。確認申請の業務をすることに、かなりの抵抗がありましたが、行政に何度か相談にいっていることもあり、なかなか断ることもできずにいました。きちんと基準法を守ってもらうことを条件でお受けすることにしましたが、まず、最初に設計費の考え方にびっくり・・・
希望金額を値切りに値切られ、「ではいくらですか
「10万円程度かと思っていた」と平気でお答えに
仕事の大変さや、今まで無償でいろいろ対応していた事にまったく評価してもらえていないんだという。悔しさやら、むなしさで思わず「お断りします、他の設計士さんにお願いしてください。
図面等は使っていただいて結構です」
そう伝えたのですが、結局ウヤムヤ〜〜
(結局お仕事を受けることに)
次に確認申請の仮受付中 行政から電話で「事前着工の連絡が近隣からありました。
お叱りの電話・・・
私のほうがどういうことですか
と聞きたかったです。確認してみると、施主さんが依頼したらしく、解体作業をしていました。
(確認申請がおりるまでは作業しないと約束してもらい確認申請進行)
次に確認申請がなかなかおりないと、行政に圧力・・・
行政ともイヤー雰囲気を残しつつも、なんとか申請がおりました。
監理建築士は施工側でたてますとの事だったので、ほっと一息
請求書を提出し、やっと肩の荷がおりたのですが、お金がいただけないんです。
なんと 工事終了後ということなんです(来年の3月です)
そして、工事はご自分で分離発注されているようで、現場監督もいない状態です。
事あるごとに電話があり、現場に行き、打ち合わせ・・・
監理建築士もウヤムヤです。このままでは、なんだか自分の仕事に疑問も残り、いやでいやでたまりません。
いまさらですが、設計業務を白紙に戻す方法はないのでしょうか
施主側ばかりが守られ、設計士を守るような法律はないのですか
>施主側ばかりが守られ、設計士を守るような法律はないのですか
士法に則り、業務を遂行していれば法律は双方を守っています。
士法24条の7や24条の8の書面はどうなっているのでしょうか
規則により、同書面には甲乙双方の契約解除に関する記述(具体的には契約解除権の行使と解除の効果、損害賠償の方法)をしなければならないのでしているはず
問題が発生すれば何時でも謳った権利の行使は可能です。
もし、この書面を整えていないなら、最悪、罰金10万+30万+懲戒による営業停止処分を課されても文句はいえないと思うのですが・・・
ありがとうございます。建築士法、勉強します。
今回の様な事態の場合
設計費の取立ては成果物(図面や役所等交渉など)の受け渡し時点で行う事が肝要です。次回チャンスがあれば断行して下さい。
仕事を辞めたい又は辞めなければならない場合は理由を明記して内容証明付郵送する事
早めに行って下さい。解決には士法より民事訴訟を前提にした考えでないと解決は遠いと思います。一度弁護士を訪ねて相談される事をお勧めいたします。ただし、弁護士から相当厳しい聴聞を受けると覚悟して今後のこれらに対する勉強と考えて下さい。ご健闘を祈ります。
> 今回の様な事態の場合
> 設計費の取立ては成果物(図面や役所等交渉など)の受け渡し時点で行う事が肝要です。次回チャンスがあれば断行して下さい。
> 仕事を辞めたい又は辞めなければならない場合は理由を明記して内容証明付郵送する事
早めに行って下さい。> 解決には士法より民事訴訟を前提にした考えでないと解決は遠いと思います。> 一度弁護士を訪ねて相談される事をお勧めいたします。ただし、弁護士から相当厳しい聴聞を受けると覚悟して今後のこれらに対する勉強と考えて下さい。> ご健闘を祈ります。
内容証明も民事訴訟も無駄でしょう
逆に、紹介者に迷惑をかける事となりませんか
設計代も払ってもらえないかも
第一に請求書を渡してるという事は、双方で了承済みということだと思います。
施主が、設計者に不明な点を聞くのは、自然な事で
その度に現場へ出向くのであれば、事前に費用を告知するべきでしょう
正直 お付き合いをやめようかと思っていた時、その時、上手の断っておくべきだったと思います。紹介者も交えて、話し合いで解決するほうがいいと思います。
冷媒管保温材の歩掛について
官公庁の設備設計で、複合単価・代価表を作成しております。
白本の保温工事で冷媒管(ペアコイル)の屋内の天井隠蔽・屋外の露出保温材の歩掛がないのですが、どのように積み上げていけばよいのか分かりません。手馴れた方には馬鹿らしい質問かもしれませんが、ご回答よろしくお願い致します。積算実務マニュアルに保温の歩掛かりが載っています。
内容は白本と同じですよ
親記事 / 返信無し
必要仮設発電機容量について
定修作業で休電する際、空調のみバックアップ運転させる際に仮設発電機(デンヨー製)を用意するのですが単純に200KVAクラスの発電機を用意すれば宜しいのでしょうか
また設計ベースで加味しなければならない事はどんなことでしょうか
必要発電機容量も含め、知見不足で恐縮ですがどなたかご教授お願いします。
盤Noの決め方
現在、会社で、盤Noの決め方を統一しようとしています。素人で、よくわかりません。屈託ない意見お願い致します。
特に決まりは無いと思いますが・・・
一般的ですと
等々ですが・・参考まで
その他・疑問・質問専用掲示板
特注アルミサッシを作れる会社を探しています。
どなたか教えていただけないでしょうか
> 特注アルミサッシを作れる会社を探しています。
どの様な特注なのでしょうか
サッシメーカーに問い合わせればどうですか
TV配線の長さの限度
自宅から作業場まで120mあります。
自宅にケーブルテレビが入っておりますが
TV配線を自宅から作業場につないだ場合、視聴は可能でしょうか
配線距離は150mぐらいになります。
また、空中配線となりますが普通の同軸ケーブルで良いのでしょうか
ちなみにインターネットは同様な方法で途中にハブを付けて
LAN接続しております。よろしくお願い致します。
同軸ケーブルを使用するとして、距離を考えると、最低でも衛星放送対応のS5CFBとなりますが、長さによる損失は、単純計算として、ブースターなどの対処は必要でしょうねまあ、地上デジタル信号であれば、ブロックノイズさえ出なければ、画質に差はないと思いますが
参考にしてください。
あかんとく様
すごく参考になりました。ご親切に回答いただき有難うございました。
ルビーの日本語訳
ルビーの日本語訳ってないですか
たぶん、おおざっぱさん の説明を理解されての次に、日本語の表記にいい和訳が無いのかなってことだと思いますが
(違うのかな
ルビーの表題だけの和訳を集めたものは無いと思います。
マー坊さん がルビーを導入されるときに、各々のHPでルビーの説明や詳細を読んだり動画等を見て、これは使えると思ったものを選んで入れたはずでしょうから
そこに書かれている説明文を簡潔にまとめたり、自分の分かりやすいように自分の言葉で入力するのが一番かと思います。
自分が判ればいいわけですから、まして和訳しても「んんっ
」と言うのも有りますし
(私たちの年代はアラン・ドロンの"怪傑ゾロ"という映画でZorroの意味を理解しますが←古っ
英語で理解したほうがいいです。
どうしても、日本語になら
CG用語辞典は
ご回答ありがとうございました。
庶民の住宅相談掲示板
平屋を2階建てに
現在木造の平屋建てです。
2階建てに増築したいのですが
確認申請とか、構造的に問題はありますか
教えてください。> 現在木造の平屋建てです。
> 2階建てに増築したいのですが
> 確認申請とか、構造的に問題はありますか
> 教えてください。姉歯事件以来多くの手抜き工事が表沙汰になり、建築基準法等の運用が正常化され、簡単には出来なくなったと考えています。以前から構造的にも出来ないことだと解釈していますが、以前は関連法の運用が甘く出来ていました。
ところにもよるでしょうけど・・・・
先日聞いた話ですが、横に増築する場合でも既存の建物に構造計算を行い安全であることを確かめなければならなくなったと友人が言っていました。増築を機会に既存の建物の耐震化を進めていく必要に迫られているのが現実です。国民の生命を守るために、建築基準法等の運用が正常化されているということだと思います。どうしても2階増築を行うとすれば、まず既存の基礎工事からやり直すことになります。たとえば、基礎の下に鋼管杭を打ち込み、基礎のコンクリートを打ち増し鉄筋コンクリートで補強を行います。既存の1階部分木造軸組を丸裸にして、土台を補強したコンクリートに特殊な金物でしっかりと固定します。軸組の筋違いを計算し直し、筋違いを追加するか、構造用合板で筋違いの補強をします。通し柱を増築する2階増築の出隅部分に配置して行きます。梁に関しては、既存の梁の上に2階床、2階柱の荷重が支えられる大きさの物を重ねて配置していきます。梁が既存の物と新しい物と2重に重なっていく状態になります。それぞれを、ホールダウンアンカーで1階の柱2階の柱と取り付けていきます。この様な案を持って、確認申請受付機関に相談に行きます。これからが始まりと言うことになると思います。つまりは、費用的なことを考えたら建て替えた方が安く付くと思います。既存の建物に何らかの思いがあって、残したいのであれば費用がかかってもやる価値があるのかもしれません。
連成計について
連成計の使用目的、使用用途に
ついて調べているのですが
なかなか良いサイトがありません。
どなたか、詳しく書いてあるサイト
を教えて下さい。
又、連成計に用途が分かるかた
レスをお願いします。
地下水をくみあげる水中ポンプ(深井戸)に圧力計をつけておくと運転中は指針は
それなりに示しますが停止すると配管内のみずが井戸に戻るので0以下になりたがり故障の原因のひとつです。連成計はこんな時とか自給式ポンプの吸い込み側に取り付けておくと何メートル下から吸ってるとかポンプの性能を測るうえで利用します。連成計の使用は水中ポンプに限らず、陸上ポンプの吸い込み側にも必需品です。
アーキトレンドで
切妻屋根の左右勾配違いはどのように
入力しますか
教えてください。「軒先」「けらば」「棟木」「隅木」「谷木」の仮線を作図して屋根を一面ずつ個別入力します。その方が目的にあった屋根を一発で入力できます。余程単純な形状の屋根の時は[自動配置]で行いますが・・・まず使いません。個別入力ならばそれぞれ「軒(けらば)の出」「軒高」「勾配」等の設定が出来ます。
[自動配置]したときには、配置後に[属性変更]で「勾配」を変更して、[屋根編集]→[屋根高さ合わせ](場合によっては[棟移動])でしょうか
いろいろ試してみます。有難うございます。たびたび、すみません。
谷木等はどこで入力しますか
[屋根編集]→[屋根線属性個別変更]コマンドで屋根の各辺(屋根線)の属性を個別に確認・変更します。
属性の種類は、遅くなりましたが
有難うございました。
テキストをアーチ状にするには
3Dテキストをアーチ状にするにはどのようにしたらいいのですか
アーチ状の看板を作ろうと思っています。宜しくお願いします。
それと、縦に文字を書くことはできますか
縦書きもアーチ状も、一文字ずつパスに沿って配置する(黄色)ことも方法ですし
縦書きは入力時に”位置揃え”を”右”にして図の様に入力すれば可能です。(ダミーは編集で削除する。半角全角は混ぜないほうがよいですし、使用フォントによっては横ズレがあります。また普通に横入力し、配置後文字のグループを解除し、一文字ずつグループ化して”移動”で90度回転して揃えることも出来ます ← 文字の中心で回転するのでズレない。
これで良かったと思いますが
回答ありがとうございます。
早速やってみたんですが、プラグインがエラーが出たのですが
バージョン7ではできないんでしょうか
それと、縦書きの(ボール)などの伸ばす部分と、どのようにしたらよいのですか
宜しくお願いします。1共に動きます。
エラー・・・ですか
このプラグインって他に何か入れるんでしたっけ
(記憶が・定か・で・な・い)
>縦書きの(ボール)などの伸ばす部分と、マークは・・・
グループの編集で、選択した文字を回転したり、横に移動すれば宜しいかと
あまり詳しくないもので何回もすいません。
ダウンロードした3つのファイルをプラグインのとこに入れたんですが
エラーが出ました。
(縦書きもアーチ状も、一文字ずつパスに沿って配置する(黄色)ことも方法し)
という、パスはどのようにしたらいいのですか
また宜しくお願いします。
>パスはどのようにしたらいいのですか
文字を配置するための基準線の意味です。表現したい形が、波型とか円弧とかのラインの事です。何回かやってみたんですがどうもできません。
エラー表示は
rbファイルをロード中にエラー発生
こうゆうのが出ます。kkkさん エラー表示を見てやっと思い出しました。)を一緒に入れないとダメでした。rbはその中に入っています。
いま、こんなものを見つけましたが
多少文字の形が変形するかもしれませんが、これを利用しても出来そうです。1 赤軸(X軸)に平行に文字を配置する。(グループ化のまま)同じ長さのラインを書く。2 変形したいラインを書く。
3 文字を選択
アイコンをクリック
7 処理が終わるまでほんの少々
過去記事見たんですが、登録がうまくいきません。
よかったら詳しく教えてもらえないでしょうか
宜しくお願いします。アクセスする。クリックする。
しばらくすると規約が表示されるので下の I agree to・・・・・・を
クリックする。登録情報を入力する。違うと違う画像が表示されるので入力する。が認証されたメールが届きますので指示に従って下さい。正式認証のURLが記述されていますので必ずアクセスして下さい。これで登録は完了になります。これでダウンロードできるようになります。すっかり忘れてました。フォローにならなくてすみません。簡単な動画を作ってみました。
詳しいことはN
Misumiさんのコメントを読んで下さい。zipをダウンロードして下さい。詳しく回答いただいてありがとうございます。
今からやってみたいと思いますので、また宜しくお願いします。
横槍ですが、3Dテキストは文字入力してフォント決めてリターンと
すると画面上に横一列に出ますよね
実は、この文字「ただの文字の形をした3Dモデル」になってしまいます。つまり、四角や三角で作った3D図形が並んだものになります。
従い、1文字ずつプッシュプルで引っ張ったり縮めたり、移動したり
個別にできるようになります。ですから、アーチ上に画面に並べればいいんじゃないかと思います。pluginは便利なものですが、画面上の3Dモデルを回転コピー等で並べるという。
スケッチアップの基本機能使ってやるのもいいんじゃないかと
まあ、時間がない場合はしょうがありませんが、がんばってマニュアルを
読んで挑戦するのも上達の一方法ではないかと思いました。横槍、大変失礼しました。
確かに、円弧状に数文字の時はそれでもいいのですが、任意の曲線上に配置したり
円柱の巻き込むような文字や、開始端と終了端があり、成長率や端部のキャップの
形状なんかも、必要なモデリングもあるわけで、そのようなプラグインを質問したり、また回答するのも方も勉強になると思います。モデリング作業で、以外と面倒なのが文字看板のデザインとその仕上げ方法です。
スケッチアップでは、レンダリングは関係ないですが店舗のプレゼンとなると
重要ですので
が、出来ます。
この1つのフォルダーと2つのファイルを
Pluginsフォルダー内にちゃんとコピーしてますか
コピーしたら、sketchupを再起動しないとプラグインは動作しません。
受電について
電気について全然わかってないので、教えてください。
改修で既存が高圧6600Vで契約しているのですが