b"\n_START_ARTICLE_\nWerkingspunt\n_START_PARAGRAPH_\nBij een centrifugaalpomp, in een welbepaalde leiding geschakeld,  is het werkingspunt of  bedrijfspunt  de combinatie van debiet (Q') en opvoerdruk (p') waarin die pomp in die bepaalde leiding werkt._NEWLINE_Het is het snijpunt van de leidingkarakteristiek en de pompkarakteristiek. De  leidingkarakteristiek geeft de nodige opvoerdruk voor die leiding,  bij een bepaald debiet. De pompkarakteristiek is de mogelijke opvoerdruk van die pomp, voor een bepaald debiet. _NEWLINE_Bij het inschakelen van de pomp is de mogelijke  opvoerdruk pB van de pomp  groter dan de nodige pA voor de leiding, waardoor de pomp begint debiet te leveren. Het debiet stijgt tot bijvoorbeeld QD bij een opvoerdruk pD die nog altijd groter is dan de nodige opvoerdruk pC, waardoor het debiet verder stijgt tot in het punt W. Hier zijn de nodige en de mogelijke opvoerdrukken gelijk, dit is het werkingspunt van de centrifugaalpomp. _NEWLINE_Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen een stabiel en instabiel werkingspunt._NEWLINE_Een enkel stabiel werkingspunt komt voor wanneer de werkingskarakteristiek strikt dalend is. Dit punt is het snijpunt van de werkingskarakteristiek en belastingskarakteristiek._NEWLINE_Een instabiel werkingspunt komt voor wanneer de werkingskarakteristiek een maximum vertoont. In de meeste gevallen zijn dat alle snijpunten links van dit maximum."