b"\n_START_ARTICLE_\nIEC 60906-1\n_START_PARAGRAPH_\nIEC 60906-1 \xc3\xa9s l'est\xc3\xa0ndard internacional per a endolls de la llar que funcionen amb 230 V. El seu objectiu era convertir-se en el sistema est\xc3\xa0ndard de preses de corrent i endolls, que s'utilitzaria algun dia a Europa i en altres regions amb tensi\xc3\xb3 de 230 V. L'est\xc3\xa0ndard va ser publicat el 1986 per la Comissi\xc3\xb3 Electrot\xc3\xa8cnica Internacional (International Electrotechnical Commission o IEC). Fins a l'any 2011 nom\xc3\xa9s Brasil i Sud-\xc3\xa0frica l'havien adoptat. Tot i que \xc3\xa9s similar al sistema d'endolls utilitzat a Su\xc3\xafssa, les seves dimensions s\xc3\xb3n diferents.\n_START_SECTION_\nCaracter\xc3\xadstiques\n_START_PARAGRAPH_\nEl sistema IEC 60906-1 es troba definit per voltatges de CA de fins a 250 V i corrents inferiors a 16 A. El sistema defineix connectors de 3 potes per a aparells de Classe I i versions de 2 potes per a aparells de Classe II._NEWLINE_L'endoll posseeix potes cil\xc3\xadndriques (neutra i viva) que es troben separades 19 mm i el di\xc3\xa0metre \xc3\xa9s 04/05 mm, similar a l'endoll Schuko. T\xc3\xa9 una camisa a\xc3\xafllant al voltant de les bases de les potes, com a l'europlug). Finalment, \xc3\xa9s m\xc3\xa9s petit que qualsevol dels altres endolls europeus de tres potes, i nom\xc3\xa9s lleugerament m\xc3\xa9s gran que l'europlug de dues potes i 2,5 A._NEWLINE_La presa de corrent posseeix o b\xc3\xa9 un s\xc3\xb2col de 10 mm de profunditat o una vora de 12 mm d'elevaci\xc3\xb3, que asseguren que cap dels endolls comunament utilitzats pot ser encastat en una forma en qu\xc3\xa8 s'estableixi contacte amb una pota mentre l'altra pota roman exposada. El disseny assegura que la pota de protecci\xc3\xb3 a terra estableixi contacte abans que les altres dues potes (neutra i viva). Pot estar prove\xc3\xaft d'un dispositiu de tancament de protecci\xc3\xb3 per a nens per als contactes viu i neutre (similar al dels preses de corrent BS 1363); a m\xc3\xa9s, \xc3\xa9s compatible amb l'europlug. I \xc3\xa9s prou compacte per poder permetre la instal\xc2\xb7laci\xc3\xb3 de dues preses de corrent en l'espai requerit; permet tamb\xc3\xa9 instal\xc2\xb7lar una presa de corrent Schuko o BS 1363._NEWLINE_En la majoria dels sistemes existents a Europa (Schuko, etc.), \xc3\xa9s possible dissenyar preses de corrent que puguin acceptar tant l'endoll tradicional com tamb\xc3\xa9 els endolls IEC 60906-1 Classe I i II, fent possible d'aquesta manera una transici\xc3\xb3 ordenada cap al nou sistema. No obstant aix\xc3\xb2, l'est\xc3\xa0ndard IEC 60906-1 expl\xc3\xadcitament desaconsella utilitzar preses de corrent adaptables a diversos est\xc3\xa0ndards, sota l'argument que aquest tipus de preses de corrent podrien afectar la seguretat en ser utilitzades amb endolls d'altres pa\xc3\xafsos."