b'\n_START_ARTICLE_\nSistema fotovoltaic\n_START_SECTION_\nM\xc3\xb2duls fotovoltaics\n_START_PARAGRAPH_\nA causa de la baixa tensi\xc3\xb3 d\'una c\xc3\xa8l\xc2\xb7lula solar individual (t\xc3\xadpicament 0,5 V), diverses c\xc3\xa8l\xc2\xb7lules es connecten (vegeu: Sistemes de coure en energia fotovoltaica) en s\xc3\xa8rie en la fabricaci\xc3\xb3 d\'un "laminat". El laminat es munta en un tancament protector resistent a la intemp\xc3\xa8rie, creant aix\xc3\xad un m\xc3\xb2dul fotovoltaic o un panell solar . Els m\xc3\xb2duls poden llavors ser units entre si en una placa fotovoltaica.\n_START_SECTION_\nplaques fotovoltaiques\n_START_PARAGRAPH_\nUna placa fotovoltaica (o placa solar) \xc3\xa9s una col\xc2\xb7lecci\xc3\xb3 d\'enlla\xc3\xa7os de panells solars . La pot\xc3\xa8ncia que un m\xc3\xb2dul pot produir \xc3\xa9s rarament suficient per satisfer els requisits d\'una casa o una empresa, de manera que els m\xc3\xb2duls estan units entre si per formar una placa . La majoria de plaques fotovoltaiques utilitzen un inversor per convertir la pot\xc3\xa8ncia de CC produ\xc3\xafda pels m\xc3\xb2duls en corrent altern que pot alimentar llums, motors i altres c\xc3\xa0rregues. Els m\xc3\xb2duls d\xe2\x80\x99una placa fotovoltaica s\xe2\x80\x99acostumen a connectar primer en s\xc3\xa8rie per obtenir la tensi\xc3\xb3 desitjada; llavors les cordes individuals es connecten en paral\xc2\xb7lel per permetre que el sistema produeixi m\xc3\xa9s corrent . Els panells solars es mesuren normalment en STC (condicions de prova est\xc3\xa0ndard) o PTC (condicions de prova PVUSA), en watts . Les qualificacions t\xc3\xadpiques dels panells van des de menys de 100 watts fins a m\xc3\xa9s de 400 watts. La qualificaci\xc3\xb3 de la placa consisteix en una suma de les valoracions del panell, en watts, kilowatts o megawatts.\n_START_SECTION_\nSistemes de muntatge\n_START_PARAGRAPH_\nEls m\xc3\xb2duls es munten en plaques en algun tipus de sistema de muntatge, que es pot classificar com a muntatge a terra, muntatge a la coberta o muntatge al pal. Per als parcs solars, es munta un gran bastidor a terra i els m\xc3\xb2duls muntats al bastidor. Per als edificis, s\'han dissenyat molts bastidors per a cobertes inclinades. Per a cobertes planes, s\xe2\x80\x99utilitzen bastidors, contenidors i solucions integrades d\xe2\x80\x99edifici. [ Cita requerida ] bastidors de panell solar muntada a la part superior dels pals pot ser aturat o en moviment, (vegeu Trackers a continuaci\xc3\xb3). Els muntatges laterals s\xc3\xb3n idonis per a situacions en qu\xc3\xa8 un pal t\xc3\xa9 alguna cosa m\xc3\xa9s muntada a la part superior, com ara un aparell de llum o una antena. El muntatge de pal augmenta el que d\'una altra manera seria una placa muntada a terra per sobre de les ombres i el bestiar, i podria satisfer els requisits del codi el\xc3\xa8ctric quant a l\'accessibilitat del cablejat exposat. Els panells muntats en pols estan oberts a m\xc3\xa9s aire de refrigeraci\xc3\xb3 a la part inferior, el que augmenta el rendiment. Es pot formar una multiplicitat de bastidors superiors en un aparcament per aparcar o una altra estructura de tons. Un bastidor que no segueix el sol d\xe2\x80\x99esquerra a dreta pot permetre l\xe2\x80\x99ajust de la temporada cap amunt o cap avall.\n_START_SECTION_\nSeguidors solars\n_START_PARAGRAPH_\nUn seguidor solar canvia la inclinaci\xc3\xb3 d\'un panell solar al llarg del dia. Depenent del tipus de sistema de seguiment, el panell est\xc3\xa0 dirigit directament al sol o a la zona m\xc3\xa9s brillant d\'un cel parcialment n\xc3\xbavol. Els seguidors milloren notablement el rendiment del mat\xc3\xad primerenc i de la tarda, augmentant la quantitat total de pot\xc3\xa8ncia produ\xc3\xafda per un sistema en un 20-25% per a un seguidor d\xe2\x80\x99un sol eix i al voltant del 30% o m\xc3\xa9s per a un rastrejador de doble eix, segons la latitud. seguidors s\xc3\xb3n efectius en regions que reben una gran part de la llum solar directament. En llum difusa (\xc3\xa9s a dir, sota n\xc3\xbavol o boira), el seguiment t\xc3\xa9 poc valor o cap valor. Com que la majoria de sistemes fotovoltaics concentrats s\xc3\xb3n molt sensibles a l\xe2\x80\x99angle de la llum solar, els sistemes de seguiment els permeten produir energia \xc3\xbatil durant m\xc3\xa9s d\xe2\x80\x99un breu per\xc3\xadode cada dia. Els sistemes de seguiment milloren el rendiment per dos motius principals. En primer lloc, quan un panell solar \xc3\xa9s perpendicular a la llum del sol, rep m\xc3\xa9s llum a la seva superf\xc3\xadcie que si estigu\xc3\xa9s en angle. En segon lloc, la llum directa s\'utilitza de manera m\xc3\xa9s eficient que la llum en angle [ cita requerida ] Els recobriments antirreflectants especials poden millorar l\'efici\xc3\xa8ncia dels panells solars per a la llum directa i inclinada, cosa que redueix el benefici del seguiment.\n_START_SECTION_\nInversors\n_START_PARAGRAPH_\nEls sistemes dissenyats per lliurar corrent altern (AC), com ara aplicacions connectades a la xarxa, necessiten un inversor per convertir el corrent continu (DC) dels m\xc3\xb2duls solars a AC. Els inversors connectats a la xarxa han de subministrar energia el\xc3\xa8ctrica en forma sinuso\xc3\xafdal, sincronitzada amb la freq\xc3\xbc\xc3\xa8ncia de la xarxa, per limitar l\'alimentaci\xc3\xb3 en tensi\xc3\xb3 a la tensi\xc3\xb3 de la xarxa i desconnectar-la de la xarxa si la tensi\xc3\xb3 de la xarxa est\xc3\xa0 apagada. Els inversors Islanding nom\xc3\xa9s necessiten produir tensions i freq\xc3\xbc\xc3\xa8ncies regulades en una forma sinuso\xc3\xafdal d\xe2\x80\x99onades, ja que no es requereix sincronitzaci\xc3\xb3 ni coordinaci\xc3\xb3 amb subministraments de xarxa. Un inversor solar pot connectar-se a una s\xc3\xa8rie de panells solars. En algunes instal\xc2\xb7lacions es connecta un microinverter solar a cada panell solar. Per motius de seguretat, es proporciona un disjuntor tant al costat CA com a la CC per permetre el manteniment. La sortida d\xe2\x80\x99AC pot estar connectada mitjan\xc3\xa7ant un comptador d\xe2\x80\x99electricitat a la xarxa p\xc3\xbablica.\n_START_SECTION_\nSeguiment i control de c\xc3\xa0rrega del punt de pot\xc3\xa8ncia m\xc3\xa0xim\n_START_PARAGRAPH_\nEl seguiment del punt m\xc3\xa0xim de pot\xc3\xa8ncia (MPPT) s\'utilitza per maximitzar la pot\xc3\xa8ncia de sortida del m\xc3\xb2dul. La pot\xc3\xa8ncia de sortida d\xe2\x80\x99un m\xc3\xb2dul varia en funci\xc3\xb3 de la tensi\xc3\xb3 de manera que es pugui optimitzar la generaci\xc3\xb3 d\xe2\x80\x99energia variant la tensi\xc3\xb3 del sistema per trobar el "punt m\xc3\xa0xim de pot\xc3\xa8ncia". Alguns inversors incorporen un seguiment del punt de pot\xc3\xa8ncia m\xc3\xa0xim .\n_START_SECTION_\nMonitoritzaci\xc3\xb3 i mesurament\n_START_PARAGRAPH_\nLa mesura ha de ser capa\xc3\xa7 d\xe2\x80\x99acumular unitats d\xe2\x80\x99energia en ambdues direccions o s\xe2\x80\x99han d\xe2\x80\x99utilitzar dos metres. Molts metres s\'acumulen bidireccionalment, alguns sistemes utilitzen dos metres, per\xc3\xb2 un comptador unidireccional (amb retenci\xc3\xb3) no acumular\xc3\xa0 energia de cap alimentaci\xc3\xb3 resultant a la xarxa._NEWLINE_En alguns pa\xc3\xafsos, per a instal\xc2\xb7lacions de m\xc3\xa9s de 30 kWp cal una freq\xc3\xbc\xc3\xa8ncia i un monitor de tensi\xc3\xb3 amb desconnexi\xc3\xb3 de totes les fases. Aix\xc3\xb2 es fa per evitar el subministrament d\xe2\x80\x99un exc\xc3\xa9s d\xe2\x80\x99energia a la xarxa el\xc3\xa8ctrica, en un cas inusual en el qual s\xe2\x80\x99est\xc3\xa0 generant m\xc3\xa9s energia solar que la que pugui allotjar l\xe2\x80\x99equip, i no es pot exportar ni emmagatzemar . Els operadors de xarxa hist\xc3\xb2ricament han necessitat proporcionar l\xc3\xadnies de transmissi\xc3\xb3 i capacitat de generaci\xc3\xb3. Ara tamb\xc3\xa9 han de proporcionar emmagatzematge. Normalment es tracta d\xe2\x80\x99hidr\xc3\xb2nim, per\xc3\xb2 s\xe2\x80\x99utilitzen altres mitjans d\xe2\x80\x99emmagatzematge. Inicialment, s\xe2\x80\x99ha utilitzat l\xe2\x80\x99emmagatzematge perqu\xc3\xa8 els generadors de base puguin funcionar a plena pot\xc3\xa8ncia. Amb l\'energia renovable variable, es necessita emmagatzematge per permetre la generaci\xc3\xb3 d\'electricitat sempre que estigui disponible, i el consum sempre que sigui necessari. Les dues variables que t\xc3\xa9 un operador de xarxa emmagatzema l\'electricitat quan es necessita o la transmet a on \xc3\xa9s necessari. Si fallen tots dos, les instal\xc2\xb7lacions de m\xc3\xa9s de 30 kWp es poden apagar autom\xc3\xa0ticament, tot i que en la pr\xc3\xa0ctica tots els inversors mantenen la regulaci\xc3\xb3 de la tensi\xc3\xb3 i deixin de subministrar energia si la c\xc3\xa0rrega no \xc3\xa9s adequada. Els operadors de xarxa tenen l\'opci\xc3\xb3 de reduir l\'exc\xc3\xa9s de generaci\xc3\xb3 de sistemes grans, encara que aix\xc3\xb2 es fa m\xc3\xa9s sovint amb l\'energia e\xc3\xb2lica que l\'energia solar, i es tradueix en una p\xc3\xa8rdua substancial d\'ingressos. inversors tenen l\'opci\xc3\xb3 \xc3\xbanica de subministrar pot\xc3\xa8ncia reactiva que pot resultar avantatjosa per fer coincidir els requisits de c\xc3\xa0rrega.\n_START_SECTION_\nAplicacions independents\n_START_PARAGRAPH_\nUn sistema aut\xc3\xb2nom no t\xc3\xa9 connexi\xc3\xb3 amb la "xarxa el\xc3\xa8ctrica" (tamb\xc3\xa9 coneguda com a "xarxa"). Els sistemes independents varien \xc3\xa0mpliament en grand\xc3\xa0ria i aplicaci\xc3\xb3 des de rellotges de polsera o calculadores fins a edificis remots o naus espacials. Si la c\xc3\xa0rrega s\xe2\x80\x99ha de subministrar independentment de la insolaci\xc3\xb3 solar, l\xe2\x80\x99energia generada s\xe2\x80\x99emmagatzema i s\xe2\x80\x99emmagatzema amb una bateria. En aplicacions no port\xc3\xa0tils en qu\xc3\xa8 el pes no \xc3\xa9s un problema, com en els edificis, les bateries de plom \xc3\xa0cid s\xe2\x80\x99utilitzen amb m\xc3\xa9s freq\xc3\xbc\xc3\xa8ncia pel seu baix cost i toler\xc3\xa0ncia per abusos. Es pot incorporar un controlador de c\xc3\xa0rrega al sistema per: a) evitar danys a la bateria mitjan\xc3\xa7ant c\xc3\xa0rregues o desc\xc3\xa0rregues excessives i, b) optimitzar la producci\xc3\xb3 de les c\xc3\xa8l\xc2\xb7lules o m\xc3\xb2duls mitjan\xc3\xa7ant el seguiment del punt de pot\xc3\xa8ncia m\xc3\xa0xim (MPPT). No obstant aix\xc3\xb2, en sistemes fotovoltaics simples en qu\xc3\xa8 la tensi\xc3\xb3 del m\xc3\xb2dul fotovoltaic coincideix amb la tensi\xc3\xb3 de la bateria, l\'\xc3\xbas de l\'electr\xc3\xb2nica MPPT es considera generalment innecessari, ja que el voltatge de la bateria \xc3\xa9s prou estable per proporcionar una captaci\xc3\xb3 de pot\xc3\xa8ncia propera al m\xc3\xb2dul fotovoltaic. En dispositius petits (per exemple, calculadores, parqu\xc3\xadmetres) nom\xc3\xa9s es consumeix corrent continu (corrent continu). En sistemes m\xc3\xa9s grans (per exemple, edificis, bombes d\xe2\x80\x99aigua a dist\xc3\xa0ncia) normalment es requereix AC. Per convertir el DC dels m\xc3\xb2duls o bateries en CA, s\xe2\x80\x99utilitza un inversor .\n_START_SECTION_\nVehicles solars\n_START_PARAGRAPH_\nEls vehicles terrestres, aqu\xc3\xa0tics, aeris o espacials poden obtenir una part o la totalitat de l\xe2\x80\x99energia necess\xc3\xa0ria per al seu funcionament des del sol. Els vehicles superficials generalment requereixen nivells de pot\xc3\xa8ncia m\xc3\xa9s alts que els que poden mantenir-se en una placa solar de mida pr\xc3\xa0ctica, de manera que s\'utilitza una bateria per satisfer la demanda de pot\xc3\xa8ncia m\xc3\xa0xima, i la placa solar la recarrega. Els vehicles espacials han utilitzat amb \xc3\xa8xit sistemes fotovoltaics solars durant anys de funcionament, eliminant el pes del combustible o de les bateries prim\xc3\xa0ries.\n_START_SECTION_\nSistemes solars a petita escala\n_START_PARAGRAPH_\nAmb un creixent bricolatge -comunitat i un creixent inter\xc3\xa8s en " l\'energia verda " respectuosa amb el medi ambient, alguns afeccionats s\'han esfor\xc3\xa7at a construir els seus propis sistemes solars fotovoltaics a partir de kits  o en part diy. Normalment, la comunitat de bricolatge utilitza sistemes econ\xc3\xb2mics  o d\'alta efici\xc3\xa8ncia  (com ara aquells amb rastreig solar) per generar el seu propi poder. Com a resultat, els sistemes de bricolatge sovint acaben m\xc3\xa9s barats que els seus hom\xc3\xb2legs comercials. Sovint, el sistema tamb\xc3\xa9 est\xc3\xa0 connectat a la xarxa el\xc3\xa8ctrica normal, utilitzant la mesura neta en lloc d\'una bateria per a c\xc3\xb2pia de seguretat. Aquests sistemes solen generar una quantitat d\xe2\x80\x99energia de ~ 2 \xc2\xa0 kW o menys. A trav\xc3\xa9s d\xe2\x80\x99Internet, la comunitat ara pot obtenir plans per construir el sistema (almenys parcialment DIY) i hi ha una tend\xc3\xa8ncia creixent a construir-los per a requisits interns. Els sistemes solars a petita escala tamb\xc3\xa9 s\'estan utilitzant tant en pa\xc3\xafsos desenvolupats com en pa\xc3\xafsos en desenvolupament, per a resid\xc3\xa8ncies i petites empreses. Una de les aplicacions solars m\xc3\xa9s rendibles \xc3\xa9s una bomba amb energia solar, ja que \xc3\xa9s molt m\xc3\xa9s barat comprar un panell solar del que \xc3\xa9s executar l\xc3\xadnies el\xc3\xa8ctriques.\n_START_SECTION_\nAplicacions connectades a la xarxa\n_START_PARAGRAPH_\nUn sistema connectat a la xarxa est\xc3\xa0 connectat a una xarxa independent m\xc3\xa9s gran (normalment la xarxa el\xc3\xa8ctrica p\xc3\xbablica) i alimenta l\'energia directament a la xarxa el\xc3\xa8ctrica. Aquesta energia pot ser compartida per un edifici residencial o comercial abans o despr\xc3\xa9s del punt de mesura dels ingressos. La difer\xc3\xa8ncia \xc3\xa9s si la producci\xc3\xb3 energ\xc3\xa8tica acreditada es calcula independentment del consum energ\xc3\xa8tic del client (tarifa d\xe2\x80\x99introducci\xc3\xb3) o nom\xc3\xa9s de la difer\xc3\xa8ncia d\xe2\x80\x99energia (mesurament net). Els sistemes connectats a xarxa varien en grand\xc3\xa0ria des de residencials (2-10kWp) a estacions d\'energia solar (fins a 10 s de MWp). Aquesta \xc3\xa9s una forma de generaci\xc3\xb3 el\xc3\xa8ctrica descentralitzada. L\xe2\x80\x99alimentaci\xc3\xb3 d\xe2\x80\x99electricitat a la xarxa requereix la transformaci\xc3\xb3 de corrent continu en CA mitjan\xc3\xa7ant un inversor especial de sincronitzaci\xc3\xb3 de la xarxa . En instal\xc2\xb7lacions de mida kW, el voltatge del sistema de corrent continu \xc3\xa9s tan alt com perm\xc3\xa8s (normalment 1000 V excepte 600 V residencials dels Estats Units) per limitar les p\xc3\xa8rdues \xc3\xb2hmiques. La majoria dels m\xc3\xb2duls (72 c\xc3\xa8l\xc2\xb7lules de silici cristal\xc2\xb7l\xc3\xad) generen 160W a 300W a 36 volts. De vegades \xc3\xa9s necessari o desitjable connectar els m\xc3\xb2duls parcialment en paral\xc2\xb7lel en lloc de tots en s\xc3\xa8rie. Un conjunt de m\xc3\xb2duls connectats en s\xc3\xa8rie es coneix com a "cadena".\n_START_SECTION_\nConnexi\xc3\xb3 a xarxes DC\n_START_PARAGRAPH_\nLes xarxes DC es troben al transport el\xc3\xa8ctric: tramvies i troleibusos ferroviaris. S\'han constru\xc3\xaft algunes plantes pilot per a aquestes aplicacions, com ara els dip\xc3\xb2sits de tramvia de Hannover Leinhausen, que utilitzen col\xc2\xb7laboradors fotovoltaics  i Ginebra (Bachet de Pesay). Els 150 \xc2\xa0 El lloc kW p de Ginebra alimenta 600 V DC directament a la xarxa d\xe2\x80\x99electricitat de tramvia/troleib\xc3\xbas, mentre que abans de proporcionar-li al voltant del 15% de l\xe2\x80\x99electricitat en la seva obertura el 1999.\n_START_SECTION_\nSistemes integrats en edificis\n_START_PARAGRAPH_\nA les zones urbanes i suburbanes, les xarxes fotovoltaiques s\xe2\x80\x99utilitzen normalment a les teulades per complementar l\xe2\x80\x99\xc3\xbas de l\xe2\x80\x99energia; sovint l\'edifici tindr\xc3\xa0 una connexi\xc3\xb3 a la xarxa el\xc3\xa8ctrica, en aquest cas l\'energia produ\xc3\xafda per la placa fotovoltaica es pot vendre de nou a la companyia d\' utilitat en algun tipus de contracte de mesura neta . Alguns serveis p\xc3\xbablics, com Solvay Electric, a Solvay, Nova York, utilitzen les teulades de clients comercials i de pals de tel\xc3\xa8fon per donar suport al seu \xc3\xbas de panells fotovoltaics. Els arbres solars s\xc3\xb3n plaques que, com el seu nom indica, imiten l\'aspecte dels arbres, proporcionen ombra i de nit poden funcionar com a llums del carrer . En entorns agr\xc3\xadcoles, la placa es pot utilitzar per alimentar directament les bombes DC, sense necessitat d\xe2\x80\x99un inversor . A la configuraci\xc3\xb3 remota, com ara les zones muntanyoses, les illes o altres llocs on la xarxa el\xc3\xa8ctrica no est\xc3\xa0 disponible, es poden utilitzar plaques solars com a \xc3\xbanica font d\xe2\x80\x99electricitat, normalment mitjan\xc3\xa7ant la c\xc3\xa0rrega d\xe2\x80\x99una bateria d\xe2\x80\x99emmagatzematge . Hi ha suport financer disponible per a persones que vulguin instal\xc2\xb7lar plaques fotovoltaiques. Els incentius van des dels cr\xc3\xa8dits fiscals federals fins als cr\xc3\xa8dits fiscals estatals i les devolucions fins als pr\xc3\xa9stecs p\xc3\xbablics i les devolucions. Es pot trobar una llista dels incentius actuals a la base de dades d\xe2\x80\x99incentius estatals per a les energies renovables i l\xe2\x80\x99efici\xc3\xa8ncia . Al Regne Unit, a les fam\xc3\xadlies se\'ls paga una "taxa de retroalimentaci\xc3\xb3" per comprar electricitat en exc\xc3\xa9s a una tarifa plana per kWh. Es tracta d\xe2\x80\x99un m\xc3\xa0xim de 44,3 p/kWh, que pot permetre que una casa guanyi el doble de la factura d\xe2\x80\x99electricitat interna habitual. El sistema de tarifes de feed-in actual del Regne Unit es revisar\xc3\xa0 el 31 de mar\xc3\xa7 de 2012, despr\xc3\xa9s que l\xe2\x80\x99esquema actual ja no estigui disponible.\n_START_SECTION_\nPlantes d\'energia\n_START_PARAGRAPH_\nUna central fotovoltaica (parc solar o granja solar) \xc3\xa9s una central el\xc3\xa8ctrica que utilitza m\xc3\xb2duls fotovoltaics i inversors per a la generaci\xc3\xb3 el\xc3\xa8ctrica a escala d\'utilitat, connectada a una xarxa de transport el\xc3\xa8ctric. Algunes grans centrals fotovoltaiques com ara el parc solar Waldpolenz i la granja solar Topaz cobreixen desenes o centenars d\'hect\xc3\xa0rees i tenen sortides d\'energia de fins a centenars de megawatts .\n_START_SECTION_\nInsolaci\xc3\xb3 i energia\n_START_PARAGRAPH_\nLa insolaci\xc3\xb3 solar es compon de radiaci\xc3\xb3 directa, radiaci\xc3\xb3 difusa i radiaci\xc3\xb3 reflectida (o albedo). Al migdia durant un dia sense n\xc3\xbavols a l\'equador, la pot\xc3\xa8ncia del sol \xc3\xa9s d\'aproximadament 1 kW/m\xc2\xb2, a la superf\xc3\xadcie de la Terra, a un pla perpendicular als raigs del sol. Com a tal, les plaques fotovoltaiques poden fer un seguiment del sol a trav\xc3\xa9s de cada dia per millorar considerablement la recollida d\'energia. No obstant aix\xc3\xb2, els dispositius de seguiment afegeixen costos i requereixen manteniment, per la qual cosa \xc3\xa9s m\xc3\xa9s habitual que les plaques fotovoltaiques tinguin muntatges fixos que inclini la placa i que facin front al migdia solar (aproximadament al sud de l\'hemisferi nord o al nord de l\'hemisferi sud). L\xe2\x80\x99angle d\xe2\x80\x99inclinaci\xc3\xb3, des de l\xe2\x80\x99horitzontal, es pot variar durant la temporada, per\xc3\xb2, si es fixa, s\xe2\x80\x99ha de configurar per donar una sortida \xc3\xb2ptima de la placa durant la part m\xc3\xa0xima de la demanda el\xc3\xa8ctrica d\xe2\x80\x99un any t\xc3\xadpic per a un sistema aut\xc3\xb2nom. Aquest angle \xc3\xb2ptim d\xe2\x80\x99inclinaci\xc3\xb3 del m\xc3\xb2dul no \xc3\xa9s necess\xc3\xa0riament id\xc3\xa8ntic a l\xe2\x80\x99angle d\xe2\x80\x99inclinaci\xc3\xb3 per a la producci\xc3\xb3 d\xe2\x80\x99energia m\xc3\xa0xima anual de la placa . L\xe2\x80\x99optimitzaci\xc3\xb3 d\xe2\x80\x99un sistema fotovoltaic per a un entorn espec\xc3\xadfic pot ser complicada, ja que s\xe2\x80\x99haurien d\xe2\x80\x99efectuar problemes de flux solar, de brut\xc3\xadcia i de p\xc3\xa8rdues de neu. A m\xc3\xa9s, els treballs recents han demostrat que els efectes espectrals poden tenir un paper en la selecci\xc3\xb3 \xc3\xb2ptima de materials fotovoltaics. Per exemple, l\xe2\x80\x99albedo espectral pot tenir un paper important en la producci\xc3\xb3 depenent de la superf\xc3\xadcie al voltant del sistema fotovoltaic._NEWLINE_Pel clima i les latituds dels Estats Units i Europa, la insolaci\xc3\xb3 t\xc3\xadpica oscil\xc2\xb7la entre els 4 kWh/m\xc2\xb2/dia en els climes del nord a 6,5 kWh/m\xc2\xb2/dia a les regions m\xc3\xa9s assolellades. Els panells solars t\xc3\xadpics tenen una efici\xc3\xa8ncia mitjana del 15%, amb els millors panells comercials disponibles del 21%. Per tant, una instal\xc2\xb7laci\xc3\xb3 fotovoltaica a les latituds meridionals d\'Europa o dels Estats Units pot esperar produir 1 kWh/m\xc2\xb2/dia. Un t\xc3\xadpic panell solar de "150 watts" t\xc3\xa9 una mida d\'un metre quadrat. Es pot esperar que aquest grup produeixi 0,75 kWh cada dia, de mitjana, despr\xc3\xa9s de tenir en compte el clima i la latitud, per a una insolaci\xc3\xb3 de 5 hores de sol/dia. Un t\xc3\xadpic 1 \xc2\xa0 La instal\xc2\xb7laci\xc3\xb3 fotovoltaica de kW a Austr\xc3\xa0lia o les latituds meridionals d\'Europa o Estats Units, pot produir 3,5-5 kWh per dia, depenent de la ubicaci\xc3\xb3, l\'orientaci\xc3\xb3, la inclinaci\xc3\xb3, la insolaci\xc3\xb3 i altres factors. Al desert del S\xc3\xa0hara, amb menys cobertura de n\xc3\xbavols i amb un millor angle solar, es podria obtenir, de manera ideal, m\xc3\xa9s a prop de 8,3 kWh/m\xc2\xb2/dia, sempre que el vent gaireb\xc3\xa9 mai present no sorgeixi sorra a les unitats. L\'\xc3\xa0rea del desert del S\xc3\xa0hara \xc3\xa9s de m\xc3\xa9s de 9 milions de km\xc2\xb2. 90.600 \xc2\xa0 El km\xc2\xb2, o aproximadament el 1%, podria generar tanta electricitat com totes les centrals el\xc3\xa8ctriques del m\xc3\xb3n combinades.\n_START_SECTION_\nSeguiment del sol\n_START_PARAGRAPH_\nEls seguidors i els sensors per optimitzar el rendiment sovint es consideren opcionals, per\xc3\xb2 els sistemes de seguiment poden augmentar la producci\xc3\xb3 viable fins a un 45%.  plaques fotovoltaiques que s\'aproximen o superen un megawatt sovint utilitzen seguidors solars. El fet de tenir en compte els n\xc3\xbavols i el fet que la majoria del m\xc3\xb3n no estigui a l\xe2\x80\x99equador i que el sol es posi a la nit, la mesura correcta de l\xe2\x80\x99energia solar \xc3\xa9s la insolaci\xc3\xb3\xc2\xa0: el nombre mitj\xc3\xa0 de quilowatts-hora per metre quadrat per dia. Pel clima i les latituds dels Estats Units i Europa, la insolaci\xc3\xb3 t\xc3\xadpica oscil\xc2\xb7la entre els 2,26 \xc2\xa0 kWh/m\xc2\xb2/dia en climes del nord a 5,61 \xc2\xa0 kWh/m\xc2\xb2/dia a les regions m\xc3\xa9s assolellades._NEWLINE_Per a sistemes de grans dimensions, l\xe2\x80\x99energia obtinguda mitjan\xc3\xa7ant l\xe2\x80\x99\xc3\xbas de sistemes de seguiment pot superar la complexitat afegida (els seguidors poden augmentar l\xe2\x80\x99efici\xc3\xa8ncia un 30% o m\xc3\xa9s). Per a sistemes molt grans, el manteniment afegit del seguiment \xc3\xa9s un detriment substancial. seguiment no \xc3\xa9s necessari per a sistemes fotovoltaics concentrats de pantalla plana i baixa concentraci\xc3\xb3. Per a sistemes fotovoltaics concentrats d\'alta concentraci\xc3\xb3, el seguiment de dos eixos \xc3\xa9s una necessitat._NEWLINE_Les tend\xc3\xa8ncies de fixaci\xc3\xb3 de preus afecten l\xe2\x80\x99equilibri entre l\xe2\x80\x99addici\xc3\xb3 de panells solars m\xc3\xa9s fixos en comparaci\xc3\xb3 amb menys panells que rastregen. Quan els preus dels panells solars cauen, els seguidors es converteixen en una opci\xc3\xb3 menys atractiva.\n_START_SECTION_\nObscuriment i brut\xc3\xadcia\n_START_PARAGRAPH_\nLa sortida el\xc3\xa8ctrica de c\xc3\xa8l\xc2\xb7lules fotovoltaiques \xc3\xa9s extremadament sensible a les ombres. Quan fins i tot una petita porci\xc3\xb3 d\xe2\x80\x99una cel\xc2\xb7la, m\xc3\xb2dul o placa s\xe2\x80\x99obscureix, mentre que la resta es troba a la llum del sol, la sortida cau dram\xc3\xa0ticament a causa d\xe2\x80\x99un "curtcircuit" intern (els electrons inverteixen a trav\xc3\xa9s de la part ombrejada de la uni\xc3\xb3 pn). Si el corrent extret de la s\xc3\xa8rie de cel\xc2\xb7les de la s\xc3\xa8rie no \xc3\xa9s superior a la que es pot produir per la cel\xc2\xb7la ombrejada, el corrent (i el poder) desenvolupat per la cadena \xc3\xa9s limitat. Si hi ha disponible una tensi\xc3\xb3 suficient de la resta de cel\xc2\xb7les en una cadena, el corrent ser\xc3\xa0 obligat a trav\xc3\xa9s de la cel\xc2\xb7la trencant la uni\xc3\xb3 a la part ombrejada. Aquesta tensi\xc3\xb3 de descomposici\xc3\xb3 en c\xc3\xa8l\xc2\xb7lules comunes \xc3\xa9s d\'entre 10 i 30 volts. En lloc d\'afegir la pot\xc3\xa8ncia produ\xc3\xafda pel panell, la cel\xc2\xb7la ombrejada absorbeix la pot\xc3\xa8ncia, convertint-la en calor. At\xc3\xa8s que la tensi\xc3\xb3 inversa d\'una cel\xc2\xb7la ombrejada \xc3\xa9s molt m\xc3\xa9s gran que la tensi\xc3\xb3 cap endavant d\'una cel\xc2\xb7la il\xc2\xb7luminada, una cel\xc2\xb7la ombrejada pot absorbir la pot\xc3\xa8ncia de moltes altres cel\xc2\xb7les de la cadena, afectant de manera desproporcionada la sortida del panell. Per exemple, una cel\xc2\xb7la ombrejada pot deixar caure 8 volts, en comptes d\'afegir 0,5 volts, a un nivell de corrent particular, absorbint aix\xc3\xad la pot\xc3\xa8ncia produ\xc3\xafda per altres 16 c\xc3\xa8l\xc2\xb7lules. \xc3\x89s important que una instal\xc2\xb7laci\xc3\xb3 fotovoltaica no estigui ombrejada pels arbres ni per altres obstruccions. La majoria dels m\xc3\xb2duls tenen d\xc3\xadodes de bypass entre cada cel\xc2\xb7la o cadena de cel\xc2\xb7les que minimitzen els efectes de l\'ombreig i nom\xc3\xa9s perden la pot\xc3\xa8ncia de la part ombrejada de la placa. La tasca principal del d\xc3\xadode de bypass \xc3\xa9s eliminar els punts calents que es formen a les c\xc3\xa8l\xc2\xb7lules que poden causar danys addicionals a la placa i provocar incendis. La llum del sol pot ser absorbida per la pols, la neu o altres impureses a la superf\xc3\xadcie del m\xc3\xb2dul. Aix\xc3\xb2 pot reduir la llum que afecta les c\xc3\xa8l\xc2\xb7lules. En general, aquestes p\xc3\xa8rdues agregades durant l\xe2\x80\x99any s\xc3\xb3n petites fins i tot per a ubicacions al Canad\xc3\xa0. manteniment d\'una superf\xc3\xadcie neta del m\xc3\xb2dul augmentar\xc3\xa0 el rendiment de la producci\xc3\xb3 durant la vida del m\xc3\xb2dul. Google va trobar que la neteja dels panells solars muntats en pla despr\xc3\xa9s de 15 mesos va augmentar la seva producci\xc3\xb3 en gaireb\xc3\xa9 el 100%, per\xc3\xb2 que les plaques inclinades del 5% es van netejar adequadament per l\'aigua de pluja.\n_START_SECTION_\nTemperatura\n_START_PARAGRAPH_\nLa sortida i la vida del m\xc3\xb2dul tamb\xc3\xa9 es degraden a causa de l\'augment de temperatura. Permetre que l\'aire ambient flueixi i, si \xc3\xa9s possible, els m\xc3\xb2duls fotovoltaics redueixen aquest problema.\n_START_SECTION_\nEfici\xc3\xa8ncia del m\xc3\xb2dul\n_START_PARAGRAPH_\nEl 2012, els panells solars disponibles per als consumidors poden tenir una efici\xc3\xa8ncia de fins a un 17%, mentre que els panells disponibles comercialment poden arribar al 27%.\n_START_SECTION_\nMonitoritzaci\xc3\xb3\n_START_PARAGRAPH_\nEls sistemes fotovoltaics han de ser monitoritzats per detectar avaries i optimitzar el seu funcionament. Diverses estrat\xc3\xa8gies de monitoritzaci\xc3\xb3 fotovoltaica en funci\xc3\xb3 de la sortida de la instal\xc2\xb7laci\xc3\xb3 i de la seva naturalesa. El monitoratge es pot realitzar en el lloc o de forma remota. Pot mesurar nom\xc3\xa9s la producci\xc3\xb3, recuperar totes les dades de l\xe2\x80\x99inversor o recuperar totes les dades de l\xe2\x80\x99equip de comunicaci\xc3\xb3 (sondes, comptadors, etc.). Les eines de monitoritzaci\xc3\xb3 nom\xc3\xa9s es poden dedicar a la supervisi\xc3\xb3 o oferir funcions addicionals. Els inversors individuals i els controladors de c\xc3\xa0rrega de bateria poden incloure un control mitjan\xc3\xa7ant programes i protocols espec\xc3\xadfics del fabricant. La mesura energ\xc3\xa8tica d\'un inversor pot tenir una precisi\xc3\xb3 limitada i no \xc3\xa9s adequada per a efectes de comptabilitat. Un sistema d\xe2\x80\x99adquisici\xc3\xb3 de dades de tercers pot controlar m\xc3\xbaltiples inversors, utilitzant els protocols del fabricant de l\xe2\x80\x99inversor, i tamb\xc3\xa9 obtenir informaci\xc3\xb3 relacionada amb el clima. Els comptadors intel\xc2\xb7ligents independents poden mesurar la producci\xc3\xb3 d\'energia total d\'un sistema de plaques fotovoltaiques. Es poden utilitzar mesures separades com l\xe2\x80\x99an\xc3\xa0lisi d\xe2\x80\x99imatges de sat\xc3\xa8l\xc2\xb7lit o un mesurador de radiaci\xc3\xb3 solar (un piran\xc3\xb2metre) per estimar la insolaci\xc3\xb3 total per a la comparaci\xc3\xb3. Les dades recollides d\'un sistema de monitoritzaci\xc3\xb3 es poden visualitzar de forma remota a trav\xc3\xa9s de la World Wide Web. Per exemple, el camp de proves Open Solar Outdoors (OSOTF)  \xc3\xa9s un sistema de proves fotovoltaiques connectat a la xarxa, que supervisa cont\xc3\xadnuament la sortida de diversos m\xc3\xb2duls fotovoltaics i correlaciona el seu rendiment amb una llarga llista de lectures meteorol\xc3\xb2giques altament precises. L\xe2\x80\x99OSOTF s\xe2\x80\x99organitza sota principis de codi obert: totes les dades i an\xc3\xa0lisis es posen a disposici\xc3\xb3 de tota la comunitat fotovoltaica i del p\xc3\xbablic en general. El Centre Fraunhofer per a sistemes d\'energia sostenible mant\xc3\xa9 dos sistemes de proves, un a Massachusetts, i el camp de proves solars a l\'aire lliure OTF-1 a Albuquerque, Nou M\xc3\xa8xic, que es va inaugurar el juny de 2012. Un tercer lloc, OTF-2, tamb\xc3\xa9 a Albuquerque, est\xc3\xa0 en construcci\xc3\xb3. Algunes empreses ofereixen programes d\xe2\x80\x99an\xc3\xa0lisi per analitzar el rendiment del sistema. Els sistemes residencials petits poden tenir requeriments m\xc3\xadnims d\xe2\x80\x99an\xc3\xa0lisi de dades que no siguin, potser, la producci\xc3\xb3 d\xe2\x80\x99energia total; Les centrals el\xc3\xa8ctriques m\xc3\xa9s grans connectades a la xarxa poden beneficiar-se d\'investigacions m\xc3\xa9s detallades sobre el rendiment.\n_START_SECTION_\nFactors de rendiment\n_START_PARAGRAPH_\nLes incerteses en els ingressos al llarg del temps es refereixen principalment a l\xe2\x80\x99avaluaci\xc3\xb3 del recurs solar i al rendiment del propi sistema. En el millor dels casos, les incerteses solen ser del 4% per a la variabilitat clim\xc3\xa0tica interanual, el 5% per a l\xe2\x80\x99estimaci\xc3\xb3 del recurs solar (en un pla horitzontal), el 3% per a l\xe2\x80\x99estimaci\xc3\xb3 de la irradiaci\xc3\xb3 al pla de la placa, el 3% per a la pot\xc3\xa8ncia qualificaci\xc3\xb3 de m\xc3\xb2duls, 2% per p\xc3\xa8rdues per brut\xc3\xadcia i brut\xc3\xadcia, 1,5% per p\xc3\xa8rdues per neu i 5% per a altres fonts d\xe2\x80\x99error. La identificaci\xc3\xb3 i la reacci\xc3\xb3 a p\xc3\xa8rdues manejables \xc3\xa9s fonamental per a l\'efici\xc3\xa8ncia dels ingressos i de la gesti\xc3\xb3 de l\'O & M. El seguiment del rendiment de la placa pot ser part dels acords contractuals entre el propietari de la placa, el constructor i la utilitat que adquireix l\'energia produ\xc3\xafda. [ Cita requerida ] Recentment, un m\xc3\xa8tode per crear "sint\xc3\xa8tics" dies utilitzant les dades del temps disponible i la verificaci\xc3\xb3 utilitzant el solar a l\'aire lliure Prova de camp obert que sigui possible predir el rendiment de sistemes fotovoltaics amb un alt grau de precisi\xc3\xb3. Aquest m\xc3\xa8tode es pot utilitzar per determinar els mecanismes de p\xc3\xa8rdua a escala local, com ara els de neu   o els efectes dels recobriments superficials (per exemple, hidrof\xc3\xb2bics o hidr\xc3\xb2fils) sobre les p\xc3\xa8rdues de brut\xc3\xadcia o de neu. L\xe2\x80\x99acc\xc3\xa9s a Internet ha perm\xc3\xa8s millorar el control i la comunicaci\xc3\xb3 energ\xc3\xa8tics. Hi ha diversos prove\xc3\xafdors que ofereixen sistemes dedicats. Per al sistema fotovoltaic que utilitza micro-inversors (conversi\xc3\xb3 de corrent continu a corrent altern), es proporcionen autom\xc3\xa0ticament les dades de pot\xc3\xa8ncia del m\xc3\xb2dul. Alguns sistemes permeten establir alertes de rendiment que generen avisos de tel\xc3\xa8fon/correu electr\xc3\xb2nic/text quan s\xe2\x80\x99aconsegueixin l\xc3\xadmits. Aquestes solucions proporcionen dades per al propietari del sistema i l\xe2\x80\x99instal\xc2\xb7lador. Els instal\xc2\xb7ladors poden supervisar de forma remota m\xc3\xbaltiples instal\xc2\xb7lacions i veure a simple vista l\xe2\x80\x99estat de tota la base instal\xc2\xb7lada.\n_START_SECTION_\nVida del m\xc3\xb2dul\n_START_PARAGRAPH_\nLes vides efectives dels m\xc3\xb2duls solen ser de 25 anys o m\xc3\xa9s. El per\xc3\xadode de recuperaci\xc3\xb3 d\'una inversi\xc3\xb3 en una instal\xc2\xb7laci\xc3\xb3 solar fotovoltaica varia molt i sol ser menys \xc3\xbatil que un c\xc3\xa0lcul de la rendibilitat de la inversi\xc3\xb3 . Encara que normalment es calcula entre els 10 i els 20 anys, el per\xc3\xadode de recuperaci\xc3\xb3 pot ser molt m\xc3\xa9s curt amb els incentius.\n_START_SECTION_\nSistemes h\xc3\xadbrids\n_START_PARAGRAPH_\nUn sistema h\xc3\xadbrid combina PV amb altres formes de generaci\xc3\xb3, generalment un generador di\xc3\xa8sel. Tamb\xc3\xa9 s\'utilitza el biog\xc3\xa0s. L\xe2\x80\x99altra forma de generaci\xc3\xb3 pot ser un tipus capa\xc3\xa7 de modular la sortida de pot\xc3\xa8ncia en funci\xc3\xb3 de la demanda. No obstant aix\xc3\xb2, es pot utilitzar m\xc3\xa9s d\xe2\x80\x99una forma d\xe2\x80\x99energia renovable, per exemple, el vent. La generaci\xc3\xb3 d\'energia fotovoltaica serveix per reduir el consum de combustibles no renovables. Els sistemes h\xc3\xadbrids es troben m\xc3\xa9s sovint a les illes. L\xe2\x80\x99 illa de Pellworm a Alemanya i l\xe2\x80\x99illa de Kythnos a Gr\xc3\xa8cia s\xc3\xb3n exemples notables (tots dos es combinen amb el vent). La planta de Kythnos ha redu\xc3\xaft el consum de gasoil en un 11,2% _NEWLINE_Tamb\xc3\xa9 hi ha hagut treballs recents que mostren que el l\xc3\xadmit de penetraci\xc3\xb3 de FV es pot augmentar mitjan\xc3\xa7ant la implementaci\xc3\xb3 d\xe2\x80\x99una xarxa distribu\xc3\xafda de sistemes h\xc3\xadbrids PV + CHP als Estats Units. La distribuci\xc3\xb3 temporal dels fluxos solars, els requisits el\xc3\xa8ctrics i de calor per a les resid\xc3\xa8ncies unifamiliars representatives dels EUA van ser analitzats i els resultats mostren clarament que hibridar CHP amb PV pot permetre un desplegament fotovoltaic addicional per sobre del que \xc3\xa9s possible amb un sistema convencional de generaci\xc3\xb3 el\xc3\xa8ctrica centralitzada. Aquesta teoria es va reconfirmar amb simulacions num\xc3\xa8riques utilitzant dades de flux solar per segon per determinar que la c\xc3\xb2pia de seguretat necess\xc3\xa0ria per proporcionar un sistema h\xc3\xadbrid \xc3\xa9s possible amb sistemes de bateries relativament petits i de baix cost. A m\xc3\xa9s, s\xc3\xb3n possibles sistemes de PV + CHP grans per a edificis institucionals, que ofereixen de nou una c\xc3\xb2pia de seguretat per al PV intermitent i redueixen el temps d\'execuci\xc3\xb3 de CHP.\n_START_SECTION_\nNormalitzaci\xc3\xb3\n_START_PARAGRAPH_\nL\'augment de l\'\xc3\xbas de sistemes fotovoltaics i la integraci\xc3\xb3 de l\'energia fotovoltaica en estructures i t\xc3\xa8cniques existents de subministrament i distribuci\xc3\xb3 augmenten el valor de les normes i definicions generals per als components i sistemes fotovoltaics. [ cita requerida ] Les normes es recullen a la Comissi\xc3\xb3 Electrot\xc3\xa8cnica Internacional (IEC) i s\'apliquen a l\'efici\xc3\xa8ncia, durabilitat i seguretat de les c\xc3\xa8l\xc2\xb7lules, m\xc3\xb2duls, programes de simulaci\xc3\xb3, connectors i cables, sistemes de muntatge, efici\xc3\xa8ncia global dels inversors, etc.\n_START_SECTION_\nCostos i economia\n_START_PARAGRAPH_\nEls costos de producci\xc3\xb3 s\'han redu\xc3\xaft en els darrers anys per a un \xc3\xbas m\xc3\xa9s est\xc3\xa8s a trav\xc3\xa9s de la producci\xc3\xb3 i els aven\xc3\xa7os tecnol\xc3\xb2gics. Per a instal\xc2\xb7lacions a gran escala, els preus per sota dels 1,00 d\xc3\xb2lars per watt s\xc3\xb3n ara comuns. Les c\xc3\xa8l\xc2\xb7lules solars de silici de vidre han estat substitu\xc3\xafdes en gran manera per c\xc3\xa8l\xc2\xb7lules solars de silici multicristalines m\xc3\xa9s barates, i les c\xc3\xa8l\xc2\xb7lules solars de silici de pel\xc2\xb7l\xc3\xadcula prima tamb\xc3\xa9 s\'han desenvolupat recentment a costos de producci\xc3\xb3 m\xc3\xa9s baixos. Tot i que es redueixen en l\xe2\x80\x99efic\xc3\xa0cia de conversi\xc3\xb3 d\xe2\x80\x99energia a partir d\xe2\x80\x99un "siwafers" monocristall, tamb\xc3\xa9 s\xc3\xb3n molt m\xc3\xa9s f\xc3\xa0cils de produir a uns costos relativament baixos.\n_START_SECTION_\nRegne Unit\n_START_PARAGRAPH_\nAl Regne Unit, les instal\xc2\xb7lacions fotovoltaiques es consideren generalment un desenvolupament perm\xc3\xa8s i no requereixen permisos de planificaci\xc3\xb3. Si la propietat est\xc3\xa0 llistada o en una \xc3\xa0rea designada (Parc Nacional, \xc3\x80rea de bellesa natural excepcional, Lloc d\'inter\xc3\xa8s cient\xc3\xadfic especial o Norfolk Broads), es requereix un perm\xc3\xads de planificaci\xc3\xb3.\n_START_SECTION_\nEstats Units\n_START_PARAGRAPH_\nAls Estats Units, moltes localitats requereixen una llic\xc3\xa8ncia per instal\xc2\xb7lar un sistema fotovoltaic. Normalment, un sistema lligat a la xarxa requereix que un electricista amb llic\xc3\xa8ncia faci la connexi\xc3\xb3 entre el sistema i el cablejat connectat a la xarxa de l\xe2\x80\x99edifici._NEWLINE_L\'Estat de Calif\xc3\xb2rnia prohibeix a les associacions de propietaris restringir dispositius solars.'