b'\n_START_ARTICLE_\nKonserwator oleju\n_START_PARAGRAPH_\nKonserwator oleju \xe2\x80\x93 element uk\xc5\x82adu ch\xc5\x82odzenia w transformatorach olejowych._NEWLINE_Konserwator oleju jest to zbiornik (zwykle cylindryczny) umieszczony nad kadzi\xc4\x85 i po\xc5\x82\xc4\x85czony z ni\xc4\x85, za pomoc\xc4\x85 rury. Jego zadaniem jest przyjmowanie nadmiaru oleju przy wzro\xc5\x9bcie jego obj\xc4\x99to\xc5\x9bci spowodowanym jego nagrzewaniem si\xc4\x99 (wzrost temperatury pojawia si\xc4\x99 ze wzgl\xc4\x99du na wyst\xc4\x99powanie strat) i oddawaniem w przypadku zmniejszenia si\xc4\x99 obj\xc4\x99to\xc5\x9bci oleju sch\xc5\x82odzonego. To zjawisko nazywamy oddychaniem transformatora. Ponadto dzi\xc4\x99ki zastosowaniu konserwatora zmniejsza si\xc4\x99 mo\xc5\xbcliwo\xc5\x9b\xc4\x87 zawilgocenia oleju (olej jest bardzo higroskopijny, a zawilgocony olej traci w\xc5\x82a\xc5\x9bciwo\xc5\x9bci izolacyjne), poniewa\xc5\xbc w konserwatorze stykanie si\xc4\x99 jego z powietrzem jest utrudnione. Poza tym olej znajduj\xc4\x85cy si\xc4\x99 w konserwatorze ma ni\xc5\xbcsz\xc4\x85 temperatur\xc4\x99 ni\xc5\xbc olej w kadzi dzi\xc4\x99ki czemu jego utlenianie jest utrudnione._NEWLINE_W konserwatorze rur\xc4\x99 \xc5\x82\xc4\x85cz\xc4\x85c\xc4\x85 go z kadzi\xc4\x85 mocuje si\xc4\x99 nieco powy\xc5\xbcej jego dna, dzi\xc4\x99ki czemu zawsze znajduje si\xc4\x99 w nim pewna ilo\xc5\x9b\xc4\x87 oleju. Obj\xc4\x99to\xc5\x9b\xc4\x87 konserwatora zwykle wynosi 10% pojemno\xc5\x9bci kadzi.'