["   \n  \n [1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ? \\nA. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) \\nB. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) \\nC. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) \\n ' ", '1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2)-ਏ. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਬੀ. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਸੀ. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।', " [1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ? \\nA. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nB. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nC. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\n ',' 2।ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੀ. 12,000ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) ',' 2. ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 10ਐੱਫ (5.56ਸੀ) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s)। ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਸੇ ਕੁੱਲ ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਨਵਾਂ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 14 ਐੱਫ (7.78 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਨਵਾਂ ਪੰਪ? \\nA. 500 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (31.55 L/s) \\nB. 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (61.83 L/s) \\nC. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s) \\n '] ", '1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2)-ਏ. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਬੀ. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਸੀ. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।', " [1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ? \\nA. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nB. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nC. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\n ',' 2।ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੀ. 12,000ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) ',' 2. ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 10ਐੱਫ (5.56ਸੀ) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s)। ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਸੇ ਕੁੱਲ ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਨਵਾਂ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 14 ਐੱਫ (7.78 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਨਵਾਂ ਪੰਪ? \\nA. 500 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (31.55 L/s) \\nB. 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (61.83 L/s) \\nC. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s) \\n ',' 2. ਨਵੇਂ ਪੰਪ ਦਾ ਕੁੱਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ।ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸੀ. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 ਐੱਲ./ਐੱਸ.) 'ਹੈ,' 3,100 ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (378 ਐੱਲ. ਪੀ. ਐੱਮ.) ਪਾਣੀ ਨੂੰ 2 ਐੱਚ. ਪੀ. ਬੇਸ-ਮਾਊਂਟਡ ਪੰਪ ਨਾਲ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? \\n. 40 ਫੁੱਟ (120 kPa) \\nB. 60 ਫੁੱਟ (180 kPa) \\nC. 80 ਫੁੱਟ (240 kPa) \\n '] ", '1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2)-ਏ. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਬੀ. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਸੀ. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।', " [1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ? \\nA. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nB. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nC. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\n ',' 2।ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੀ. 12,000ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) ',' 2. ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 10ਐੱਫ (5.56ਸੀ) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s)। ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਸੇ ਕੁੱਲ ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਨਵਾਂ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 14 ਐੱਫ (7.78 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਨਵਾਂ ਪੰਪ? \\nA. 500 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (31.55 L/s) \\nB. 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (61.83 L/s) \\nC. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s) \\n ',' 2. ਨਵੇਂ ਪੰਪ ਦਾ ਕੁੱਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ।ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸੀ. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 ਐੱਲ./ਐੱਸ.) 'ਹੈ,' 3,100 ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (378 ਐੱਲ. ਪੀ. ਐੱਮ.) ਪਾਣੀ ਨੂੰ 2 ਐੱਚ. ਪੀ. ਬੇਸ-ਮਾਊਂਟਡ ਪੰਪ ਨਾਲ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? \\n. 40 ਫੁੱਟ (120 kPa) \\nB. 60 ਫੁੱਟ (180 kPa) \\nC. 80 ਫੁੱਟ (240 kPa) \\n ',' 3. ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਸਿਸਟਮ 80 ਫੁੱਟ (240 ਕੇਪੀਏ) ',' 4 ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਸੀਮਾ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।60% \\nC. 50 ਅਤੇ 70% \\n '] ", '1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2)-ਏ. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਬੀ. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਸੀ. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।', " [1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ? \\nA. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nB. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nC. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\n ',' 2।ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੀ. 12,000ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) ',' 2. ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 10ਐੱਫ (5.56ਸੀ) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s)। ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਸੇ ਕੁੱਲ ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਨਵਾਂ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 14 ਐੱਫ (7.78 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਨਵਾਂ ਪੰਪ? \\nA. 500 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (31.55 L/s) \\nB. 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (61.83 L/s) \\nC. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s) \\n ',' 2. ਨਵੇਂ ਪੰਪ ਦਾ ਕੁੱਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ।ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸੀ. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 ਐੱਲ./ਐੱਸ.) 'ਹੈ,' 3,100 ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (378 ਐੱਲ. ਪੀ. ਐੱਮ.) ਪਾਣੀ ਨੂੰ 2 ਐੱਚ. ਪੀ. ਬੇਸ-ਮਾਊਂਟਡ ਪੰਪ ਨਾਲ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? \\n. 40 ਫੁੱਟ (120 kPa) \\nB. 60 ਫੁੱਟ (180 kPa) \\nC. 80 ਫੁੱਟ (240 kPa) \\n ',' 3. ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਸਿਸਟਮ 80 ਫੁੱਟ (240 ਕੇਪੀਏ) ',' 4 ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਸੀਮਾ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।60% \\nC. 50 ਅਤੇ 70% \\n ',' 4. ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਸੀਮਾ 40 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ',' 5. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 20 ਸਾਲ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾਸਿਸਟਮ ਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਲਾਗਤ $100,000 ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ $3,500 ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਬੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ$125,000 ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ $1,500 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ $80,000 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਹੈ$1,500 ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਉਮਰ] ", '1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2)-ਏ. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਬੀ. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਸੀ. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।', " [1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ? \\nA. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nB. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nC. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\n ',' 2।ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੀ. 12,000ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) ',' 2. ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 10ਐੱਫ (5.56ਸੀ) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s)। ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਸੇ ਕੁੱਲ ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਨਵਾਂ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 14 ਐੱਫ (7.78 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਨਵਾਂ ਪੰਪ? \\nA. 500 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (31.55 L/s) \\nB. 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (61.83 L/s) \\nC. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s) \\n ',' 2. ਨਵੇਂ ਪੰਪ ਦਾ ਕੁੱਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ।ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸੀ. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 ਐੱਲ./ਐੱਸ.) 'ਹੈ,' 3,100 ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (378 ਐੱਲ. ਪੀ. ਐੱਮ.) ਪਾਣੀ ਨੂੰ 2 ਐੱਚ. ਪੀ. ਬੇਸ-ਮਾਊਂਟਡ ਪੰਪ ਨਾਲ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? \\n. 40 ਫੁੱਟ (120 kPa) \\nB. 60 ਫੁੱਟ (180 kPa) \\nC. 80 ਫੁੱਟ (240 kPa) \\n ',' 3. ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਸਿਸਟਮ 80 ਫੁੱਟ (240 ਕੇਪੀਏ) ',' 4 ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਸੀਮਾ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।60% \\nC. 50 ਅਤੇ 70% \\n ',' 4. ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਸੀਮਾ 40 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ',' 5. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 20 ਸਾਲ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾਸਿਸਟਮ ਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਲਾਗਤ $100,000 ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ $3,500 ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਬੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ$125,000 ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ $1,500 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ $80,000 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਹੈਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ $1,500 ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 15 ਸਾਲ \\n ',' 5 ਹੈ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਲਾਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਾਗਤ ਹੈ। ',' 6. ਕਿਸ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਲੌਵਰ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ? \\nA. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ\\nB. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਦਬਾਅ ਡ੍ਰੌਪ\\nC. ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼\\n '] ", '1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2)-ਏ. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਬੀ. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਸੀ. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।', " [1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ? \\nA. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nB. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nC. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\n ',' 2।ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੀ. 12,000ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) ',' 2. ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 10ਐੱਫ (5.56ਸੀ) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s)। ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਸੇ ਕੁੱਲ ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਨਵਾਂ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 14 ਐੱਫ (7.78 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਨਵਾਂ ਪੰਪ? \\nA. 500 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (31.55 L/s) \\nB. 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (61.83 L/s) \\nC. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s) \\n ',' 2. ਨਵੇਂ ਪੰਪ ਦਾ ਕੁੱਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ।ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸੀ. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 ਐੱਲ./ਐੱਸ.) 'ਹੈ,' 3,100 ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (378 ਐੱਲ. ਪੀ. ਐੱਮ.) ਪਾਣੀ ਨੂੰ 2 ਐੱਚ. ਪੀ. ਬੇਸ-ਮਾਊਂਟਡ ਪੰਪ ਨਾਲ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? \\n. 40 ਫੁੱਟ (120 kPa) \\nB. 60 ਫੁੱਟ (180 kPa) \\nC. 80 ਫੁੱਟ (240 kPa) \\n ',' 3. ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਸਿਸਟਮ 80 ਫੁੱਟ (240 ਕੇਪੀਏ) ',' 4 ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਸੀਮਾ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।60% \\nC. 50 ਅਤੇ 70% \\n ',' 4. ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਸੀਮਾ 40 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ',' 5. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 20 ਸਾਲ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾਸਿਸਟਮ ਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਲਾਗਤ $100,000 ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ $3,500 ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਬੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ$125,000 ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ $1,500 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ $80,000 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਹੈਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ $1,500 ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 15 ਸਾਲ \\n ',' 5 ਹੈ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਲਾਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਾਗਤ ਹੈ। ',' 6. ਕਿਸ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਲੌਵਰ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ? \\nA. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ \\nB. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਦਬਾਅ ਬੂੰਦ \\nC. ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ \\n ',' 7. ਜਵਾਬ ਹੈ B. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਦਬਾਅ ਬੂੰਦ।ਲੌਵਰ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ ',' 7. ਗਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ, V = Q/A, A ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?ਡੈਕਟ \\nC. ਕੁੱਲ ਦਬਾਅ \\n '] ", '1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2)-ਏ. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਬੀ. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਸੀ. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।', " [1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ? \\nA. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nB. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nC. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\n ',' 2।ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੀ. 12,000ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) ',' 2. ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 10ਐੱਫ (5.56ਸੀ) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s)। ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਸੇ ਕੁੱਲ ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਨਵਾਂ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 14 ਐੱਫ (7.78 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਨਵਾਂ ਪੰਪ? \\nA. 500 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (31.55 L/s) \\nB. 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (61.83 L/s) \\nC. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s) \\n ',' 2. ਨਵੇਂ ਪੰਪ ਦਾ ਕੁੱਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ।ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸੀ. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 ਐੱਲ./ਐੱਸ.) 'ਹੈ,' 3,100 ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (378 ਐੱਲ. ਪੀ. ਐੱਮ.) ਪਾਣੀ ਨੂੰ 2 ਐੱਚ. ਪੀ. ਬੇਸ-ਮਾਊਂਟਡ ਪੰਪ ਨਾਲ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? \\n. 40 ਫੁੱਟ (120 kPa) \\nB. 60 ਫੁੱਟ (180 kPa) \\nC. 80 ਫੁੱਟ (240 kPa) \\n ',' 3. ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਸਿਸਟਮ 80 ਫੁੱਟ (240 ਕੇਪੀਏ) ',' 4 ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਸੀਮਾ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।60% \\nC. 50 ਅਤੇ 70% \\n ',' 4. ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਸੀਮਾ 40 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ',' 5. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 20 ਸਾਲ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾਸਿਸਟਮ ਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਲਾਗਤ $100,000 ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ $3,500 ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਬੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ$125,000 ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ $1,500 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ $80,000 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਹੈਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ $1,500 ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 15 ਸਾਲ \\n ',' 5 ਹੈ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਲਾਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਾਗਤ ਹੈ। ',' 6. ਕਿਸ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਲੌਵਰ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ? \\nA. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ \\nB. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਦਬਾਅ ਬੂੰਦ \\nC. ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ \\n ',' 7. ਜਵਾਬ ਹੈ B. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਦਬਾਅ ਬੂੰਦ।ਲੌਵਰ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ ',' 7. ਗਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ, V = Q/A, A ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?ਡੈਕਟ \\nC. ਕੁੱਲ ਦਬਾਅ \\n ',' 8. A ਸਹੀ ਹੈ. ਗਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ ',' 7 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ, V = Q/A, A ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਡ਼ਾ? \\nA. ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ \\nB. ਡੈਕਟ ਦਾ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰ\\nC. ਕੁੱਲ ਦਬਾਅ \\n '] ", '1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2)-ਏ. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਬੀ. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਸੀ. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।', " [1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ? \\nA. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nB. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nC. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\n ',' 2।ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੀ. 12,000ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) ',' 2. ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 10ਐੱਫ (5.56ਸੀ) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s)। ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਸੇ ਕੁੱਲ ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਨਵਾਂ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 14 ਐੱਫ (7.78 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਨਵਾਂ ਪੰਪ? \\nA. 500 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (31.55 L/s) \\nB. 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (61.83 L/s) \\nC. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s) \\n ',' 2. ਨਵੇਂ ਪੰਪ ਦਾ ਕੁੱਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ।ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸੀ. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 ਐੱਲ./ਐੱਸ.) 'ਹੈ,' 3,100 ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (378 ਐੱਲ. ਪੀ. ਐੱਮ.) ਪਾਣੀ ਨੂੰ 2 ਐੱਚ. ਪੀ. ਬੇਸ-ਮਾਊਂਟਡ ਪੰਪ ਨਾਲ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? \\n. 40 ਫੁੱਟ (120 kPa) \\nB. 60 ਫੁੱਟ (180 kPa) \\nC. 80 ਫੁੱਟ (240 kPa) \\n ',' 3. ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਸਿਸਟਮ 80 ਫੁੱਟ (240 ਕੇਪੀਏ) ',' 4 ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਸੀਮਾ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।60% \\nC. 50 ਅਤੇ 70% \\n ',' 4. ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਸੀਮਾ 40 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ',' 5. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 20 ਸਾਲ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾਸਿਸਟਮ ਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਲਾਗਤ $100,000 ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ $3,500 ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਬੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ$125,000 ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ $1,500 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ $80,000 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਹੈਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ $1,500 ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 15 ਸਾਲ \\n ',' 5 ਹੈ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਲਾਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਾਗਤ ਹੈ। ',' 6. ਕਿਸ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਲੌਵਰ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ? \\nA. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ \\nB. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਦਬਾਅ ਬੂੰਦ \\nC. ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ \\n ',' 7. ਜਵਾਬ ਹੈ B. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਦਬਾਅ ਬੂੰਦ।ਲੌਵਰ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ ',' 7. ਗਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ, V = Q/A, A ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?ਡੈਕਟ \\nC. ਕੁੱਲ ਦਬਾਅ \\n ',' 8. A ਸਹੀ ਹੈ. ਗਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ ',' 7 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ, V = Q/A, A ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਡ਼ਾ? \\nA. ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ \\nB. ਡੈਕਟ ਦਾ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰਫਲ \\nC. ਕੁੱਲ ਦਬਾਅ \\n ',' 8. A ਸਹੀ ਹੈ. ਗਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ ',' 9. ਕਿਹਡ਼ੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਿਤਿਜੀ, ਸਥਿਰ-ਖੇਤਰ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੰਕੁਚਿਤ ਤਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ? \\nA. ਅਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ\\nB. ਬਰਨੌਲੀ\\nC. ਪੋਇਜ਼ੁਇਲ ਪ੍ਰਵਾਹ\\n '] ", '1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2)-ਏ. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਬੀ. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਸੀ. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।', ' [1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ? \\nA. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nB. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nC. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\n \',\' 2।ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੀ. 12,000ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \',\' 2. ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 10ਐੱਫ (5.56ਸੀ) \'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s)। ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਸੇ ਕੁੱਲ ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਨਵਾਂ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 14 ਐੱਫ (7.78 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਨਵਾਂ ਪੰਪ? \\nA. 500 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (31.55 L/s) \\nB. 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (61.83 L/s) \\nC. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s) \\n \',\' 2. ਨਵੇਂ ਪੰਪ ਦਾ ਕੁੱਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ।ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸੀ. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 ਐੱਲ./ਐੱਸ.) \'ਹੈ,\' 3,100 ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (378 ਐੱਲ. ਪੀ. ਐੱਮ.) ਪਾਣੀ ਨੂੰ 2 ਐੱਚ. ਪੀ. ਬੇਸ-ਮਾਊਂਟਡ ਪੰਪ ਨਾਲ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? \\n. 40 ਫੁੱਟ (120 kPa) \\nB. 60 ਫੁੱਟ (180 kPa) \\nC. 80 ਫੁੱਟ (240 kPa) \\n \',\' 3. ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਸਿਸਟਮ 80 ਫੁੱਟ (240 ਕੇਪੀਏ) \',\' 4 ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਸੀਮਾ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।60% \\nC. 50 ਅਤੇ 70% \\n \',\' 4. ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਸੀਮਾ 40 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। \',\' 5. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 20 ਸਾਲ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾਸਿਸਟਮ ਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਲਾਗਤ $100,000 ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ $3,500 ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਬੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ$125,000 ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ $1,500 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ $80,000 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਹੈਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ $1,500 ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 15 ਸਾਲ \\n \',\' 5 ਹੈ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਲਾਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਾਗਤ ਹੈ। \',\' 6. ਕਿਸ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਲੌਵਰ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ? \\nA. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ \\nB. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਦਬਾਅ ਬੂੰਦ \\nC. ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ \\n \',\' 7. ਜਵਾਬ ਹੈ B. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਦਬਾਅ ਬੂੰਦ।ਲੌਵਰ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ \',\' 7. ਗਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ, V = Q/A, A ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?ਡੈਕਟ \\nC. ਕੁੱਲ ਦਬਾਅ \\n \',\' 8. A ਸਹੀ ਹੈ. ਗਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ \',\' 7 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ, V = Q/A, A ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਡ਼ਾ? \\nA. ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ \\nB. ਡੈਕਟ ਦਾ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰਫਲ \\nC. ਕੁੱਲ ਦਬਾਅ \\n \',\' 8. A ਸਹੀ ਹੈ. ਗਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ \',\' 9. ਕਿਹਡ਼ੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਿਤਿਜੀ, ਸਥਿਰ-ਖੇਤਰ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੰਕੁਚਿਤ ਤਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ? \\nA. ਅਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ\\nB. ਬਰਨੌਲੀ\\nC. ਪੋਇਸੂਇਲ ਪ੍ਰਵਾਹ\\n \',\' 9. ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਰਨੌਲੀ ਹੈ। ਅਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ; ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ "ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬਰਨੌਲੀ \',\' 8. ਇੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 120 ° ਫਾਰਨਹੀਟ ਅਤੇ 180 ° ਫਾਰਨਹੀਟ (49 ° ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ 82 ° ਸੈਲਸੀਅਸ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? \\n. ਕਾਪਰ ਬੀ. ਸਟੀਲ ਸੀ. ਪੀਵੀਸੀ \\n \'] ', '1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2)-ਏ. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਬੀ. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਸੀ. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।', ' [1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ? \\nA. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nB. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nC. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\n \',\' 2।ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੀ. 12,000ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \',\' 2. ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 10ਐੱਫ (5.56ਸੀ) \'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s)। ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਸੇ ਕੁੱਲ ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਨਵਾਂ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 14 ਐੱਫ (7.78 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਨਵਾਂ ਪੰਪ? \\nA. 500 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (31.55 L/s) \\nB. 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (61.83 L/s) \\nC. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s) \\n \',\' 2. ਨਵੇਂ ਪੰਪ ਦਾ ਕੁੱਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ।ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸੀ. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 ਐੱਲ./ਐੱਸ.) \'ਹੈ,\' 3,100 ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (378 ਐੱਲ. ਪੀ. ਐੱਮ.) ਪਾਣੀ ਨੂੰ 2 ਐੱਚ. ਪੀ. ਬੇਸ-ਮਾਊਂਟਡ ਪੰਪ ਨਾਲ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? \\n. 40 ਫੁੱਟ (120 kPa) \\nB. 60 ਫੁੱਟ (180 kPa) \\nC. 80 ਫੁੱਟ (240 kPa) \\n \',\' 3. ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਸਿਸਟਮ 80 ਫੁੱਟ (240 ਕੇਪੀਏ) \',\' 4 ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਸੀਮਾ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।60% \\nC. 50 ਅਤੇ 70% \\n \',\' 4. ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਸੀਮਾ 40 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। \',\' 5. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 20 ਸਾਲ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾਸਿਸਟਮ ਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਲਾਗਤ $100,000 ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ $3,500 ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਬੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ$125,000 ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ $1,500 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ $80,000 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਹੈਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ $1,500 ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 15 ਸਾਲ \\n \',\' 5 ਹੈ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਲਾਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਾਗਤ ਹੈ। \',\' 6. ਕਿਸ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਲੌਵਰ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ? \\nA. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ \\nB. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਦਬਾਅ ਬੂੰਦ \\nC. ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ \\n \',\' 7. ਜਵਾਬ ਹੈ B. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਦਬਾਅ ਬੂੰਦ।ਲੌਵਰ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ \',\' 7. ਗਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ, V = Q/A, A ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?ਡੈਕਟ \\nC. ਕੁੱਲ ਦਬਾਅ \\n \',\' 8. A ਸਹੀ ਹੈ. ਗਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ \',\' 7 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ, V = Q/A, A ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਡ਼ਾ? \\nA. ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ \\nB. ਡੈਕਟ ਦਾ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰਫਲ \\nC. ਕੁੱਲ ਦਬਾਅ \\n \',\' 8. A ਸਹੀ ਹੈ. ਗਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ \',\' 9. ਕਿਹਡ਼ੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਿਤਿਜੀ, ਸਥਿਰ-ਖੇਤਰ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੰਕੁਚਿਤ ਤਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ? \\nA. ਅਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ\\nB. ਬਰਨੌਲੀ\\nC. ਪੋਇਸੂਇਲ ਪ੍ਰਵਾਹ\\n \',\' 9. ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਰਨੌਲੀ ਹੈ। ਅਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ; ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ "ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬਰਨੌਲੀ \',\' 8. ਇੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 120 ° ਫਾਰਨਹੀਟ ਅਤੇ 180 ° ਫਾਰਨਹੀਟ (49 ° ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ 82 ° ਸੈਲਸੀਅਸ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? \\n. ਕਾਪਰ ਬੀ. ਸਟੀਲ ਸੀ. ਪੀ. ਵੀ. ਸੀ. \\n \',\' ਸੀ. ਪੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ \',\' 8. ਇੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ120 ° ਫਾਰਨਹੀਟ ਅਤੇ 180 ° ਫਾਰਨਹੀਟ (49 ° ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ 82 ° ਸੈਲਸੀਅਸ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? \\nA. ਕਾਪਰ ਬੀ. ਸਟੀਲ ਸੀ.ਪੀ. ਵੀ. ਸੀ. \\n \'] ', '1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2)-ਏ. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਬੀ. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਸੀ. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।', ' [1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ? \\nA. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nB. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nC. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\n \',\' 2।ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੀ. 12,000ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \',\' 2. ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 10ਐੱਫ (5.56ਸੀ) \'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s)। ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਸੇ ਕੁੱਲ ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਨਵਾਂ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 14 ਐੱਫ (7.78 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਨਵਾਂ ਪੰਪ? \\nA. 500 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (31.55 L/s) \\nB. 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (61.83 L/s) \\nC. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s) \\n \',\' 2. ਨਵੇਂ ਪੰਪ ਦਾ ਕੁੱਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ।ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸੀ. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 ਐੱਲ./ਐੱਸ.) \'ਹੈ,\' 3,100 ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (378 ਐੱਲ. ਪੀ. ਐੱਮ.) ਪਾਣੀ ਨੂੰ 2 ਐੱਚ. ਪੀ. ਬੇਸ-ਮਾਊਂਟਡ ਪੰਪ ਨਾਲ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? \\n. 40 ਫੁੱਟ (120 kPa) \\nB. 60 ਫੁੱਟ (180 kPa) \\nC. 80 ਫੁੱਟ (240 kPa) \\n \',\' 3. ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਸਿਸਟਮ 80 ਫੁੱਟ (240 ਕੇਪੀਏ) \',\' 4 ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਸੀਮਾ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।60% \\nC. 50 ਅਤੇ 70% \\n \',\' 4. ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਸੀਮਾ 40 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। \',\' 5. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 20 ਸਾਲ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾਸਿਸਟਮ ਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਲਾਗਤ $100,000 ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ $3,500 ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਬੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ$125,000 ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ $1,500 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ $80,000 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਹੈਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ $1,500 ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 15 ਸਾਲ \\n \',\' 5 ਹੈ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਲਾਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਾਗਤ ਹੈ। \',\' 6. ਕਿਸ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਲੌਵਰ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ? \\nA. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ \\nB. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਦਬਾਅ ਬੂੰਦ \\nC. ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ \\n \',\' 7. ਜਵਾਬ ਹੈ B. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਦਬਾਅ ਬੂੰਦ।ਲੌਵਰ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ \',\' 7. ਗਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ, V = Q/A, A ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?ਡੈਕਟ \\nC. ਕੁੱਲ ਦਬਾਅ \\n \',\' 8. A ਸਹੀ ਹੈ. ਗਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ \',\' 7 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ, V = Q/A, A ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਡ਼ਾ? \\nA. ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ \\nB. ਡੈਕਟ ਦਾ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰਫਲ \\nC. ਕੁੱਲ ਦਬਾਅ \\n \',\' 8. A ਸਹੀ ਹੈ. ਗਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ \',\' 9. ਕਿਹਡ਼ੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਿਤਿਜੀ, ਸਥਿਰ-ਖੇਤਰ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੰਕੁਚਿਤ ਤਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ? \\nA. ਅਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ\\nB. ਬਰਨੌਲੀ\\nC. ਪੋਇਸੂਇਲ ਪ੍ਰਵਾਹ\\n \',\' 9. ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਰਨੌਲੀ ਹੈ। ਅਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ; ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ "ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬਰਨੌਲੀ \',\' 8. ਇੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 120 ° ਫਾਰਨਹੀਟ ਅਤੇ 180 ° ਫਾਰਨਹੀਟ (49 ° ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ 82 ° ਸੈਲਸੀਅਸ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? \\n. ਕਾਪਰ ਬੀ. ਸਟੀਲ ਸੀ. ਪੀ. ਵੀ. ਸੀ. \\n \',\' ਸੀ. ਪੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ \',\' 8. ਇੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ120 ° ਫਾਰਨਹੀਟ ਅਤੇ 180 ° ਫਾਰਨਹੀਟ (49 ° ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ 82 ° ਸੈਲਸੀਅਸ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? \\nA. ਕਾਪਰ ਬੀ. ਸਟੀਲ ਸੀ.ਪੀ. ਵੀ. ਸੀ. \\n \',\' ਸੀ. ਪੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ \',\' 11. ਲੋਡ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਡ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਕ ਹੈ?ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਪ \\nB. ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਹੁਨਰ \\nC. ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ \\n \'] ', '1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2)-ਏ. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਬੀ. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਸੀ. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।', ' [1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ? \\nA. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nB. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nC. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\n \',\' 2।ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੀ. 12,000ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \',\' 2. ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 10ਐੱਫ (5.56ਸੀ) \'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s)। ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਸੇ ਕੁੱਲ ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਨਵਾਂ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 14 ਐੱਫ (7.78 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਨਵਾਂ ਪੰਪ? \\nA. 500 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (31.55 L/s) \\nB. 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (61.83 L/s) \\nC. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s) \\n \',\' 2. ਨਵੇਂ ਪੰਪ ਦਾ ਕੁੱਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ।ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸੀ. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 ਐੱਲ./ਐੱਸ.) \'ਹੈ,\' 3,100 ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (378 ਐੱਲ. ਪੀ. ਐੱਮ.) ਪਾਣੀ ਨੂੰ 2 ਐੱਚ. ਪੀ. ਬੇਸ-ਮਾਊਂਟਡ ਪੰਪ ਨਾਲ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? \\n. 40 ਫੁੱਟ (120 kPa) \\nB. 60 ਫੁੱਟ (180 kPa) \\nC. 80 ਫੁੱਟ (240 kPa) \\n \',\' 3. ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਸਿਸਟਮ 80 ਫੁੱਟ (240 ਕੇਪੀਏ) \',\' 4 ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਸੀਮਾ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।60% \\nC. 50 ਅਤੇ 70% \\n \',\' 4. ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਸੀਮਾ 40 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। \',\' 5. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 20 ਸਾਲ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾਸਿਸਟਮ ਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਲਾਗਤ $100,000 ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ $3,500 ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਬੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ$125,000 ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ $1,500 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ $80,000 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਹੈਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ $1,500 ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 15 ਸਾਲ \\n \',\' 5 ਹੈ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਲਾਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਾਗਤ ਹੈ। \',\' 6. ਕਿਸ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਲੌਵਰ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ? \\nA. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ \\nB. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਦਬਾਅ ਬੂੰਦ \\nC. ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ \\n \',\' 7. ਜਵਾਬ ਹੈ B. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਦਬਾਅ ਬੂੰਦ।ਲੌਵਰ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ \',\' 7. ਗਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ, V = Q/A, A ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?ਡੈਕਟ \\nC. ਕੁੱਲ ਦਬਾਅ \\n \',\' 8. A ਸਹੀ ਹੈ. ਗਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ \',\' 7 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ, V = Q/A, A ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਡ਼ਾ? \\nA. ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ \\nB. ਡੈਕਟ ਦਾ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰਫਲ \\nC. ਕੁੱਲ ਦਬਾਅ \\n \',\' 8. A ਸਹੀ ਹੈ. ਗਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ \',\' 9. ਕਿਹਡ਼ੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਿਤਿਜੀ, ਸਥਿਰ-ਖੇਤਰ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੰਕੁਚਿਤ ਤਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ? \\nA. ਅਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ\\nB. ਬਰਨੌਲੀ\\nC. ਪੋਇਸੂਇਲ ਪ੍ਰਵਾਹ\\n \',\' 9. ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਰਨੌਲੀ ਹੈ। ਅਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ; ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ "ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬਰਨੌਲੀ \',\' 8. ਇੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 120 ° ਫਾਰਨਹੀਟ ਅਤੇ 180 ° ਫਾਰਨਹੀਟ (49 ° ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ 82 ° ਸੈਲਸੀਅਸ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? \\n. ਕਾਪਰ ਬੀ. ਸਟੀਲ ਸੀ. ਪੀ. ਵੀ. ਸੀ. \\n \',\' ਸੀ. ਪੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ \',\' 8. ਇੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ120 ° ਫਾਰਨਹੀਟ ਅਤੇ 180 ° ਫਾਰਨਹੀਟ (49 ° ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ 82 ° ਸੈਲਸੀਅਸ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? \\nA. ਕਾਪਰ ਬੀ. ਸਟੀਲ ਸੀ.ਪੀ. ਵੀ. ਸੀ. \\n \',\' ਸੀ. ਪੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ \',\' 11. ਲੋਡ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਡ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਕ ਹੈ?ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਪ \\nB. ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਹੁਨਰ \\nC. ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ \\n \',\' 12. ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬੀ. ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਹੁਨਰ. ਲੋਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਕਗਣਨਾ. \',\' 11. ਲੋਡ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਡ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਕ ਹੈ? \\nA. ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਪ \\nB. ਦਾ ਹੁਨਰਬਿਲਡਰ \\nC. ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ \\n \'] ', '1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2)-ਏ. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਬੀ. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਸੀ. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।', ' [1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ? \\nA. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nB. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\nC. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \\n \',\' 2।ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੀ. 12,000ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਐੱਮ. 3/ਮਿੰਟ) \',\' 2. ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 10ਐੱਫ (5.56ਸੀ) \'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s)। ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਸੇ ਕੁੱਲ ਕੂਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਨਵਾਂ ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਡੈਲਟਾ ਟੀ 14 ਐੱਫ (7.78 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਨਵਾਂ ਪੰਪ? \\nA. 500 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (31.55 L/s) \\nB. 700 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (61.83 L/s) \\nC. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 L/s) \\n \',\' 2. ਨਵੇਂ ਪੰਪ ਦਾ ਕੁੱਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ।ਚਿਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸੀ. 980 ਯੂ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (44.16 ਐੱਲ./ਐੱਸ.) \'ਹੈ,\' 3,100 ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (378 ਐੱਲ. ਪੀ. ਐੱਮ.) ਪਾਣੀ ਨੂੰ 2 ਐੱਚ. ਪੀ. ਬੇਸ-ਮਾਊਂਟਡ ਪੰਪ ਨਾਲ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? \\n. 40 ਫੁੱਟ (120 kPa) \\nB. 60 ਫੁੱਟ (180 kPa) \\nC. 80 ਫੁੱਟ (240 kPa) \\n \',\' 3. ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਸਿਸਟਮ 80 ਫੁੱਟ (240 ਕੇਪੀਏ) \',\' 4 ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਸੀਮਾ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।60% \\nC. 50 ਅਤੇ 70% \\n \',\' 4. ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ ਸੀਮਾ 40 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। \',\' 5. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 20 ਸਾਲ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾਸਿਸਟਮ ਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਲਾਗਤ $100,000 ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ $3,500 ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਬੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ$125,000 ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ $1,500 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ $80,000 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਹੈਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ $1,500 ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 15 ਸਾਲ \\n \',\' 5 ਹੈ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਲਾਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਥਾਪਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਾਗਤ ਹੈ। \',\' 6. ਕਿਸ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?ਲੌਵਰ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ? \\nA. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ \\nB. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਦਬਾਅ ਬੂੰਦ \\nC. ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ \\n \',\' 7. ਜਵਾਬ ਹੈ B. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਦਬਾਅ ਬੂੰਦ।ਲੌਵਰ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ \',\' 7. ਗਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ, V = Q/A, A ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?ਡੈਕਟ \\nC. ਕੁੱਲ ਦਬਾਅ \\n \',\' 8. A ਸਹੀ ਹੈ. ਗਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ \',\' 7 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ, V = Q/A, A ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਡ਼ਾ? \\nA. ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ \\nB. ਡੈਕਟ ਦਾ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰਫਲ \\nC. ਕੁੱਲ ਦਬਾਅ \\n \',\' 8. A ਸਹੀ ਹੈ. ਗਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਰ \',\' 9. ਕਿਹਡ਼ੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਿਤਿਜੀ, ਸਥਿਰ-ਖੇਤਰ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੰਕੁਚਿਤ ਤਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ? \\nA. ਅਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ\\nB. ਬਰਨੌਲੀ\\nC. ਪੋਇਸੂਇਲ ਪ੍ਰਵਾਹ\\n \',\' 9. ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਰਨੌਲੀ ਹੈ। ਅਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ; ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ "ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵਾਹ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬਰਨੌਲੀ \',\' 8. ਇੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 120 ° ਫਾਰਨਹੀਟ ਅਤੇ 180 ° ਫਾਰਨਹੀਟ (49 ° ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ 82 ° ਸੈਲਸੀਅਸ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? \\n. ਕਾਪਰ ਬੀ. ਸਟੀਲ ਸੀ. ਪੀ. ਵੀ. ਸੀ. \\n \',\' ਸੀ. ਪੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ \',\' 8. ਇੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ120 ° ਫਾਰਨਹੀਟ ਅਤੇ 180 ° ਫਾਰਨਹੀਟ (49 ° ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ 82 ° ਸੈਲਸੀਅਸ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? \\nA. ਕਾਪਰ ਬੀ. ਸਟੀਲ ਸੀ.ਪੀ. ਵੀ. ਸੀ. \\n \',\' ਸੀ. ਪੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ \',\' 11. ਲੋਡ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਡ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਕ ਹੈ?ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਪ \\nB. ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਹੁਨਰ \\nC. ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ \\n \',\' 12. ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬੀ. ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਹੁਨਰ. ਲੋਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਕਗਣਨਾ. \',\' 11. ਲੋਡ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਡ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਕ ਹੈ? \\nA. ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਪ \\nB. ਦਾ ਹੁਨਰਬਿਲਡਰ \\nC. ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ \\n \',\' 12. ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ B. ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਹੁਨਰ. ਲੋਡ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਕ। \',\' 10. ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਆਸ਼ਰੇ ਥਰਮਲ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਔਸਤ ਵੋਟ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਵੀ.) ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਵੀ. ਵਿੱਚਸਮੀਕਰਨ, L ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਃ \\nA. ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਪੱਧਰ \\nB. ਲੰਬਾਈ \\nC. ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਥਰਮਲ ਲੋਡ \\n \'] ', '1. ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਨੂੰ 1000 ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਮ. (5.1 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ) ਤੱਕ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਹੈ।12 ਫੁੱਟ2 (1.11 ਮੀਟਰ2)-ਏ. 3600 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (102 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਬੀ. 8400 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (238 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਸੀ. 12,000 ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. (340 ਮੀਟਰ3/ਮਿੰਟ) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। \n ']