Cambiare un Interruttore a Reostato (o Varialuce) Cambiare un Interruttore Singolo Polo, Singolo Contatto (SPST) Cambiare un Deviatore
Un interruttore a reostato (o varialuce) è un regolatore elettronico che ti consente di controllare la luminosità di un punto luce. Usa un pennarello o del nastro colorato per etichettare ogni filo in modo univoco.  Segna il filo o marrone o nero o grigio come “fase”. Contrassegna il filo azzurro come “neutro”. Infine, etichetta il filo giallo e verde come “terra”. L’interruttore potrebbe avere o morsetti a vite o connettori a incastro, entrambi situati sul retro del blocchetto.  Se i fili sono legati al vecchio interruttore mediante morsetti a vite, allenta ogni vite e poi estrai i fili con l’ausilio di un paio di pinze a becco curvo o da elettricista. Se i fili sono collegati mediante connettori, i fori d’incastro nel blocchetto dell’interruttore dovrebbero avere una piccola fessura sotto di loro. Fai leva con un piccolo cacciavite dentro queste fessure per sbloccare i fili. Spela la guaina se ti serve più filo di rame per gli allacciamenti. Collega il filo nero (o grigio o marrone) della fase. Collega il filo (spesso bianco, ma potrebbe avere altri colori) di andata verso la luce. Di solito, le linee del neutro e della terra si collegano direttamente con il portalampada. I varialuce più moderni hanno fusibili per proteggere la linea, poiché non collegati direttamente alla terra. Avvolgi il filo di rame attorno alle viti e stringi con un cacciavite. Spesso questi apparecchi riportano indicazioni grafiche di vario tipo per evidenziare la scala di luminosità. Monta l’interruttore in modo che queste indicazioni siano leggibili chiaramente.  Non stringere troppo le viti, potresti romperlo con la pressione. Ritorna al nuovo interruttore e provalo diverse volte per verificare che funzioni correttamente. Comunica ai commessi di quali e quanti interruttori hai bisogno, sapranno guidarti nell’acquisto dei pezzi migliori per le tue necessità. Gli interruttori a singolo polo sono i più semplici da maneggiare e anche i più diffusi nelle abitazioni. Un interruttore di questo tipo ha solo due posizioni – “aperto” (off) e “chiuso” (on). Premi varie volte l’interruttore per verificare che la corrente elettrica sia stata correttamente disattivata. Usa un pennarello o del nastro colorato per etichettarli, in modo da distinguerli l’uno dall’altro senza sbagliare.  La scatola elettrica conterrà uno o due cavi (guaine contenenti i fili dell’impianto). Se la scatola contiene due cavi, significa che l’interruttore è in mezzo al circuito elettrico. Dovresti vedere un totale di sei fili: due marroni (la fase; ma possono essere anche neri o grigi), due gialli e verdi (la terra) e due azzurri (il neutro).  Segna il filo o marrone o nero o grigio come “fase”. Contrassegna il filo azzurro come “neutro”. Infine, etichetta il filo giallo e verde come “terra”.   Se la scatola elettrica contiene un solo cavo (o solo tre fili), significa che l’interruttore è alla fine del circuito elettrico. Ci sarà dunque un filo marrone (o nero o grigio: la fase), un filo giallo e verde (la terra) e un filo azzurro (il neutro).  Segna il filo o marrone o nero o grigio come “fase”. Contrassegna il filo azzurro come “neutro”. Infine, etichetta il filo giallo e verde come “terra”. Usa pinze da elettricista per attorcigliare, in senso orario, i fili conduttori in rame attorno alla vite del morsetto e poi stringi la vite per assicurarli in posizione. Di solito, la posizione di “spento” è verso l’alto. Un deviatore è un tipo d’interruttore (SPDT: singolo polo, doppio contatto) che consente di controllare l’accensione di una luce, o di altro dispositivo, da due o più punti. L’interruttore potrebbe avere o morsetti a vite o connettori a incastro, entrambi situati sul retro del blocchetto. Un deviatore richiede tre fili: la fase e due ritorni. Nel caso di luci attivabili da più interruttori, i fili del neutro (azzurro) e della terra (verde-giallo) si fermano alla prima scatola, quella più vicina alla luce, e da lì vanno diretti al portalampada. Secondo la posizione nel circuito elettrico generale, la scatola può contenere uno o due cavi (o gruppi di fili, se questi non sono protetti da un’unica guaina).    Riconosci il filo che trasporta la corrente – la fase –; dovrebbe essere collegato al morsetto centrale (spesso contrassegnato dalla lettera L). Il filo della fase si presenta di colore nero o marrone o grigio. Gli altri due fili sono chiamati ritorni e regolano il corretto funzionamento del collegamento tra i deviatori. Nella scatola principale, spesso quella più vicina al punto luce, troverai anche i fili del neutro (azzurro) e della terra (giallo-verde). Questi fili non entrano nel discorso deviatori, ma sono da collegare direttamente al portalampada. Se i fili sono legati mediante morsetti a vite, allenta ogni vite girandola in senso antiorario con un cacciavite, quindi estrai i fili con un paio di pinze a becco curvo o da elettricista. Se i fili sono collegati mediante connettori, i fori d’incastro nel blocchetto dell’interruttore dovrebbero avere una piccola fessura sotto di loro. Fai leva con un piccolo cacciavite dentro queste fessure per sbloccare i fili. Collega il filo della fase (di colore nero o marrone o grigio) al morsetto centrale (riconoscibile per una L stampata sulla plastica). Se la scatola contiene due cavi o gruppi di fili, collega i ritorni agli altri due morsetti (la posizione è indifferente). Procedi: A) usando pinze da elettricista per attorcigliare, in senso orario, i fili conduttori in rame attorno alla vite del morsetto e poi stringi la vite per assicurarli in posizione; oppure B) spingendo il filo nel foro d’incastro del connettore. Se la scatola contiene un cavo o un gruppo di fili, collega i ritorni agli altri due morsetti (la posizione è indifferente). Procedi: A) usando pinze da elettricista per attorcigliare, in senso orario, i fili conduttori in rame attorno alla vite del morsetto e poi stringi la vite per assicurarli in posizione; oppure B) spingendo il filo nel foro d’incastro del connettore. Di solito, la posizione di “spento” è verso l’alto.  Non stringere troppo le viti, potresti romperlo con la pressione. Ritorna al nuovo interruttore e provalo diverse volte per verificare che funzioni correttamente.
Identifica ed etichetta ciascun filo nella scatola elettrica. Scollega i fili dal vecchio interruttore. Collega i fili al nuovo interruttore. Controlla l’orientamento del varialuce. Ripiega accuratamente i fili all’interno della scatola elettrica, quindi riposiziona l’interruttore e fissalo con le viti. Rimetti il frontalino e avvitalo al muro. Vai alla centralina e attiva la corrente elettrica. Acquista un nuovo interruttore, adatto all’uso che ne vuoi fare, presso il più vicino negozio di prodotti tecnici per la casa. Prova l’interruttore. Controlla i fili all’interno della scatola elettrica e identificali. Collega il filo verde e giallo (la terra). Controlla l’orientamento degli interruttori. Scatta una fotografia o prendi nota di come i fili sono connessi al deviatore. Identifica ed etichetta ogni filo. Scollega i fili dal vecchio interruttore. Collega i fili al nuovo interruttore. Controlla l’orientamento degli interruttori. Ripiega accuratamente i fili all’interno della scatola elettrica, quindi riposiziona l’interruttore e fissalo con le viti. Rimetti il frontalino e avvitalo al muro. Vai alla centralina e attiva la corrente elettrica.
https://www.wikihow.com/Replace-a-Light-Switch https://www.wikihow.com/Replace-a-Light-Switch https://www.wikihow.com/Replace-a-Light-Switch
Changing a Dimmer Switch Changing a Single-Pole Light Switch Changing a Three-Way Switch